<h1>재료 및 방법</h1><h2>재배실 환경</h2><p>본 연구는 2006년 2윌부터 2006년 6월까지 경상남도 진주시 대곡면 설매리에 소재한 새송이버섯 재배경영체(대표 이현욱)에서 실시하였다.</p><p>본 연구에 사용한 재배사의 구조와 형태는 Fig. 1과 같다. 즉, 벽체는 \( 100 \mathrm{~mm} \) 스티로폼패널로서, 폭 \( 6.5 \mathrm{~m} \), 길이 \( 18 \mathrm{~m} \), 평균높이 \( 4 \mathrm{~m} \)의 연면적 \( 117 \mathrm{~m}^{2} \) (35.6 평)/동, 실내용적 \(468 \mathrm{~m}^{2} / \) 동이며, 지붕은 \( 100 \mathrm{~mm} \) 스티로폼 지붕패널로 중천장이 없는 A자 지붕형태이다. 균상대(bed)는 바닥으로부터 \( 60 \mathrm{~cm} \) 위에 1단을 기점으로, 총 4단, 단과 단 사이의 간격은 \( 60 \mathrm{~cm} \)이며, 폭 \( 135 \mathrm{~cm} \), 길이 \( 16 \mathrm{~m} \)의 철재 고정 균상대를 동당 양측으로 2기를 설치하였으며, 출입문(outlet)이 있는 앞뒤의 벽체로부터 \( 1 \mathrm{~m} \), 측면 벽체로부터 \( 0.5 \mathrm{~m} \)의 간격을 두고 설치하였다.</p><p>항온시설로는 재배사 한 동당 \( 3 \mathrm{Hp} \) 항온기를 3대씩 설치하였다. 각 항온기는 실내 팬형 유니트쿨러 1대와 실외 콘덴싱 유니트 1대를 각각 연결시킨 독립식으로, 가온히터는 팬형 유니트쿨러 1대당 \( 1.2 \mathrm{~kW} \) 짜리 제상히터 6개를 설치하였다.</p><h2>평압형 환기방법</h2><p>기존의 환기시스템 중에서 농가에서 현재 가장 많이 도입하고 있는 평압형은 흡기구와 배기구 양측에 동일한 용량의 팬을 설치하여 동시에 작동되게 하여 환기를 시키는 시스템이다. 평압형 환기시스템의 모식도를 Fig. 2에 나타내었는데, 생육실 1 동을 기준으로, 흡기구에는 \( 1 \mathrm{Hp} \) 시로코팬 1 대를 실외에 장착하여 \( 250 \Phi \) 자바라닥트로 실내 천장 입구까지 연결하여 실내 균상복도를 통해 맞은 편 출입문 끝까지 \( 250 \Phi \) 비닐닥트를 연결 설치하였다. 배기구는 \( 1 / 4 \mathrm{Hp} \) 셔터형 송풍 팬을 출입구의 좌우측 4지점에 장착하였는데, 부착지점은 실내 바닥으로부터 \( 30 \mathrm{~cm} \) 위였다. 트윈타이머를 이용하여 흡기구와 배기구를 묶어 1개의 콘트롤러를 설치하여 흡기구와 배기구를 동시에 제어할 수 있도록 하였다.</p><h2>양압형 환기방법</h2><p>양압형은 흡기구에만 동력의 팬을 설치하고 배기구는 무동력의 배기구멍만 설치하여 환기를 시키는 시스템이며, 이러한 양압형 환기시스템의 모식도를 Fig. 3에 나타내었다. 생육실 1동을 기준으로, 흡기구에는 \( 1 \mathrm{Hp} \) 시로코팬 1대를 실외에 장착하여 \( 250 \Phi \) 자바라닥트로 실내 천장 입구까지 연결하여 실내 균상복도를 통해 맞은 편 출입문 끝까지 \( 250 \Phi \) 비닐닥트를 연결 설치하였다. 배기구는 무동력 셔터를 출입구의 좌우측 4지점에 장착하였는데, 부착지점은 실내 바닥으로부터 \( 30 \mathrm{~cm} \) 위였다. 트윈타이머를 이용하여 흡기구에 1개의 콘트롤러를 설치하여 흡기구만 제어할 수 있도록 하였다.</p><h2>음압형 환기방법</h2><p>음압형은 양압형과는 정반대로 배기구에만 동력의 팬을 설치하고 흡기구는 무동력의 흡기구멍만 설치하여 환기를 시키는 시스템이다. 본 연구에서는 생육실 1동을 기준으로, 흡기구에는 양쪽 출입문 상단에 가로 \( 900 \mathrm{~mm} \), 세로 \( 600 \mathrm{~mm} \) 크기의 직사각형 구멍을 관통시켜 프리필터로 봉한 무동력 흡기구를 각각 1개소씩 설치하였다. 배기구는 \( 1 / 2 \mathrm{Hp} \) 셔터형 송풍팬을 출입구의 좌우측 4지점에 장착하였는데, 부착지점은 실내 비닥으로부터 \( 30 \mathrm{~cm} \) 위였다. 트윈타이머를 이용하여 배기구에 1개의 콘트롤러를 설치하여 배기구만 제어할 수 있도록 하였다(Fig. 4).</p>
본 연구에 사용한 재배사의 구조에서 스티로폼 지붕패널은 중천장이 있는 지붕형태야?
NO