DECRETO Nº 21.806

DE 26 DE JULHO DE 2002

Torna obrigatória a adoção do Caderno de
Encargos

para

Eficiência

Energética

em

Prédios Públicos por todos os órgãos da
administração direta e indireta e dá outras
providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a criação da Unidade de Gestão Energética Municipal através do
Decreto nº 19.787, de 16 de abril de 2001, tendo como uma de suas atribuições
“Estabelecer normas e procedimentos para o uso eficiente da energia nos prédios
públicos”;

CONSIDERANDO os desperdícios de energia elétrica que ocorrem nos prédios
públicos decorrentes da adoção de projetos e equipamentos inadequados à
conservação de energia;

CONSIDERANDO a dificuldade de alteração de prédios já edificados para torná-los
mais eficientes;

CONSIDERANDO os enormes benefícios econômicos e de conforto ambiental que
podem ser obtidos com a adoção de prédios eficientes do ponto de vista energético,

DECRETA:

Art. 1º Ficam todos os órgãos da administração direta, indireta, fundações, autarquias e
empresas obrigados a adotar como norma para a execução de projetos e obras civis de
prédios públicos, seja pelo corpo funcional ou através da contratação de terceiros, o
Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos.

1


Parágrafo único. As normas constantes no Caderno de Encargos para Eficiência
Energética em Prédios Públicos não substituem as demais normas oficiais pertinentes.
Art. 2º A Unidade de Gestão Energética Municipal (UGEM), criada pelo Decreto nº
19.787, de 16 de abril de 2001, e a Equipe Macrofuncional para a Gestão da
Racionalização do Uso de Energia Elétrica, criada pelo Decreto nº 21.239, de 03 de
abril de 2002, ficarão responsáveis pelas revisões que se fizerem necessárias, bem
como pelo esclarecimento de dúvidas que surgirem na sua adoção.
Art. 3º A Equipe Macrofuncional para a Gestão da Racionalização do Uso de Energia
Elétrica elaborará, num prazo de noventa dias, uma edição clarificada do Caderno de
Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos, de forma a que seus
conceitos e terminologias venham a apresentar-se acessíveis ao conjunto de
funcionários técnicos e terceiros encarregados de aplicá-lo, em todo o tempo de sua
duração.
Parágrafo único. O Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios
Públicos, terá iniciada a sua adoção, nos termos do art. 1º, quando a sua versão
clarificada, descrita no caput, estiver pronta e aprovada.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 2002 – 438º de fundação da Cidade
CESAR MAIA
D.O RIO de 29.07.2002

CADERNO DE ENCARGOS PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM PRÉDIOS PÚBLICOS

RIO DE JANEIRO
JULHO / 2002

Este trabalho foi realizado mediante os termos do contrato SMAC número 128/2001 de
29.10.2001, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e Citeluz Ltda.
2


SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente / CITELUZ Ltda
Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos. Rio de Janeiro,
2002, 1 p.
1. Caderno de Encargos 2. Eficiência Energética 3. Edificações 4. Prédios Públicos

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
CESAR MAIA

Responsável pelo expediente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA

Gerência do Programa de Energia
MÔNICA DI MASI

Equipe Técnica e Fiscalização
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
MÔNICA DI MASI

Secretaria Municipal de Saúde
RENATO ZEGERT DE ROOIJ

Companhia Municipal de Energia e Iluminação
MAURO EJNYSMAN

Empresa Municipal de Urbanização
ANTONIO CARLOS DIOGENES TRAVESSA

Equipe Técnica – Citeluz Ltda
Arquitetura e Paisagismo
MARCELO DE ANDRADE ROMERO
LÚCIA PIRRÓ

3


Engenharia Civil
PATRÍCIA VERENA DAVID

Engenharia Elétrica
CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA
LUIZ CARLOS ALVES LIMA
MÁRCIO BARBOSA MONTEIRO
MARIO CESAR JAVARONI
PAULO FIGUEREDO DE LIMA
PAULO ROBERTO CORREIA
RICARDO DA SILVA DAVID

Engenharia Mecânica
RAYMUNDO ARAGÃO (COORDENADOR)
RODRIGO TRINDADE

Código do documento CITELUZ
04.037 - RL003 R5.1

APRESENTAÇÃO
Temos o prazer de apresentar o Caderno de Encargos para Eficiência Energética em
Prédios Públicos, basicamente um conjunto de recomendações que conduzam ao uso
mais eficiente da energia, aqui considerada principalmente a elétrica.

O presente trabalho é fruto da preocupação desta administração com uma gestão
adequada da utilização da energia nas instalações municipais, otimizando as despesas
nesta área e colaborando na preservação do meio ambiente. Lembramos que a
produção de energia é uma das atividades econômicas de maior impacto ambiental,
seja pelo inundamento de áreas para produção hidroelétrica ou pela emissão de gases
em usinas térmicas.

4


Preocupação esta que se reflete especialmente na publicação dos Decretos nºs.
19.787 de 16 de abril de 2001, que cria e regulamenta a UGEM (Unidade de Gestão
Energética Municipal) e no Decreto nº 21.239 de 3 de abril de 2002, que cria a Equipe
Macro Funcional para Gestão da Racionalização do Uso da Energia Elétrica nos
Prédios Municipais.

A premiação da cidade do Rio de Janeiro pela Eletrobrás como “Cidade Eficiente em
Energia Elétrica” na categoria Gestão Energética Municipal em 2001 reconhece a
iniciativa exitosa da Prefeitura.

O período de racionamento de energia, imposto no ano de 2001, revelou-se uma
excelente oportunidade de trabalho do tema energia na Prefeitura, e o empenho desta
administração na gestão energética e a mobilização do corpo funcional resultaram
numa superação das metas estabelecidas pelo Governo Federal.

A economia de energia libera recursos que podem ser aplicados na melhoria dos
serviços públicos, sem perda da qualidade dos mesmos. A tecnologia está em
constante aprimoramento, sendo necessária uma contínua revisão nos métodos e
soluções tradicionalmente utilizados.

Por ser um trabalho pioneiro, estabelecendo normas e parâmetros ainda não
usualmente adotados no Brasil, este trabalho não se pretende definitivo, necessitando
de revisão e aperfeiçoamento periódicos. Sua elaboração foi acompanhada por uma
equipe multidisciplinar e intersecretarias, garantindo sua apropriação às diferentes
situações na administração pública.

Os critérios tradicionais para análise de projetos de edificações são estéticos,
funcionais e econômicos (no sentido de menor custo inicial) mas não consideram o uso
eficiente da energia nem trazem a análise de desempenho econômico de soluções que
podem trazer significativa redução do consumo de energia ao longo da vida útil do
prédio.

5


Essa mudança nos procedimentos não será tarefa fácil, sendo necessários o
envolvimento e a conscientização de todos, desde a alta administração até os
funcionários ligados às atividades de projeto e obras municipais.

O consumo de energia elétrica dos mais de 1900 prédios municipais no Rio de Janeiro
situa-se em torno de 16.000 MWh mensais. Cerca de 30% deste consumo se dá pelo
setor de saúde e outros 32 % pelas escolas, resultando num gasto de mais de R$ 4
milhões mensais, ou mais de R$ 48 milhões anuais. 20% de redução deste consumo,
porcentagem considerada possível pelo PROCEL/Eletrobrás, resultariam numa
economia anual de R$ 7,2 milhões. Essa quantia justifica o esforço e investimentos
necessários em eficiência energética.

Novos prédios vêm sendo construídos continuamente, e novas construções
representam o melhor momento para introduzir técnicas eficientes. A ”modernização”
de edificações já prontas sempre será mais dispendiosa.

Outra sugestão é um tratamento equivalente para a água, “insumo” para os prédios que
pode ser tratado de forma semelhante. De forma resumida, este Caderno apresenta
recomendações para redução do consumo de água nas edificações, que diretamente
implica em menores custos operacionais e indiretamente em menores custos com
energia.

Este Caderno pretende ser a mola propulsora de uma transformação na abordagem da
utilização da energia no Município do Rio de Janeiro, que resultará em economia de
recursos, proteção ao meio ambiente e excelência administrativa, servindo de espelho
para outros setores.

Rio de Janeiro, julho de 2002.

Pedro Paulo Carvalho Teixeira
Responsável pelo expediente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

6


INTRODUÇÃO
O Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos é um conjunto
de recomendações que, atendidas, promoverão o uso eficiente da energia elétrica nos
prédios municipais. Refere-se a itens como iluminação artificial e condicionamento de
ar, projeto de arquitetura, diagnóstico energético e compra de equipamentos, bem
como a análise do uso de fontes alternativas de energia.

Em longo prazo, todos os prédios da Prefeitura utilizarão a energia de forma eficiente,
reduzindo gastos municipais e os impactos ambientais causados pelo setor energético.

O Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos foi elaborado
procurando atender ao escopo dos projetos e das obras dos prédios e instalações
municipais realizadas pela Prefeitura, sejam civis, de instalações elétricas, mecânicas
ou paisagismo, de forma a garantir a aplicação de técnicas que proporcionem menor
consumo energético na execução da obra e na operação do prédio/instalação, e que
garantam maior proteção ao meio ambiente e ao clima da cidade.

Estamos tratando aqui da eficiência relacionada a aspectos de engenharia e
arquitetura, desde critérios de projeto a procedimentos de execução e instalação de
equipamentos. A eficiência relacionada depende principalmente do treinamento e
conscientização dos funcionários. Fica a sugestão para um programa neste sentido.

Procurou-se acompanhar o “estado da arte” da eficiência energética no Brasil,
adotando-se o que há de mais avançado nesta área, com tecnologia e valor econômico
consolidados, buscando-se também referências no exterior.

Muitos parâmetros fundamentais para garantir a eficiência energética do projeto da
edificação como um todo, como por exemplo o estabelecimento de consumo energético
máximo por unidade de área (kWh/m2), não são conhecidos, por falta de dados
disponíveis para as condições do Brasil e em particular da cidade do Rio de Janeiro. A
partir deste Caderno, esperamos que estes números passem a ser calculados, e
incluídos numa próxima versão.
7


O capítulo relativo ao projeto de arquitetura revelou especial dificuldade pela pouca
atenção que é dada aos insumos energéticos nesta fase, resultando na falta de
pesquisas no setor e reduzidos dados disponíveis, apesar desta fase ser determinante
para o consumo energético do prédio, e ser quase impossível a correção posterior.

Certamente assistiremos a uma evolução neste campo num futuro próximo,
impulsionada especialmente pela Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001,
resultante da importância cada vez maior que a energia ocupará no cenário nacional.

Assim, este Caderno deve ser considerado um instrumento dinâmico, que será
aperfeiçoado periodicamente. Temos em mãos um instrumento que não se pretende
definitivo, constituindo-se no entanto num excepcional ponto de partida.

1. PROJETOS BÁSICOS
1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 1
1.1.1. Habilitação
1.1.1.1. Todos os projetos deverão ser desenvolvidos por profissionais legalmente
habilitados, considerando as diferentes disciplinas envolvidas.
1.1.1.2. Todas as atividades de projeto deverão ser devidamente registradas nas
entidades profissionais competentes, e nos órgãos municipais responsáveis.
1.1.1.3. Devem ser respeitadas todas as normas técnicas brasileiras aplicáveis.
1.1.1.4. Devem ser observados regulamentos específicos da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, relativos à aplicação e especificação de materiais, segurança, registro e
legalização de serviços de engenharia, arquitetura e correlatos.
1.1.1.5. Devem ainda ser observados regulamentos técnicos, portarias, instruções
normativas e quaisquer outros instrumentos legais, relativos ao desenvolvimento de
projetos e instalações.
1.1.2. Coordenação e fiscalização

8


1.1.2.1. Os projetos deverão possuir coordenador (por parte da equipe de projetos e
serviços contratados) e fiscal (por parte da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)
formalmente designados antes do início das atividades técnicas.
1.1.2.2. A coordenação dos projetos deve ser centralizada em profissional ou grupo de
ofissionais competentes e com conhecimentos nas diferentes disciplinas envolvidas, de
modo a que todas as ações sejam desenvolvidas de modo integrado e buscando as
melhores soluções.
1.1.2.3. A fiscalização deve agir de forma ativa, definindo as soluções a serem
utilizadas a partir de alternativas propostas pela equipe de projeto.
1.1.2.4. Todos os profissionais envolvidos devem colaborar no fornecimento de
informações de interesse ao desenvolvimento das diversas disciplinas, bem como no
desenvolvimento de soluções conjuntas e otimizadas.
1.1.2.5. Para projetos desenvolvidos por equipe própria da PCRJ, não havendo
vínculos contratuais específicos, devem ser observadas as premissas anteriores
relativas à coordenação dos projetos.
1.1.3. Documentos a serem fornecidos
1.1.3.1. Todos os documentos deverão ser apresentados nas formas e quantidades
definidas em processo licitatório, ou segundo procedimentos da PCRJ.
1.1.3.2. As seções a seguir apresentam os documentos mínimos a serem fornecidos,
diretamente relacionados à eficiência energética, cabendo exigências de outros
conforme entendimento prévio do órgão licitante ou gestor.
1.1.3.3. Todas as disciplinas deverão apresentar, ao final da etapa de projeto básico,
orçamentos estimativos das diferentes alternativas, considerando não apenas custos
de implantação mas também custos de operação, manutenção, reposição de
equipamentos e com consumo de energia (em base anual). Desta forma, as definições
considerarão aspectos mais abrangentes que apenas o custo inicial.
1.1.4. Aplicabilidade
1.1.4.1. Todas as recomendações apresentadas nesta seção e nas subseqüentes
devem ser avaliadas em função da destinação da instalação.
1.1.4.2. Não pode ser ignorada pelos projetistas a imensa diversidade de instalações
de propriedade ou sob administração da Prefeitura, cabendo justificativas formais

9


quanto à não observância de itens específicos apresentados neste Caderno de
Encargos.

1.2. ARQUITETURA E PAISAGISMO
1.2.1. Disposições preliminares
1.2.1.1. O projetista deve obedecer, além dos documentos necessários previstos para a
aprovação do projeto e demais exigências apresentadas pela Fiscalização, todos os
requisitos específicos apresentados neste Caderno.
1.2.1.2. O arquiteto é o principal responsável pela compatibilização de todos os
projetos desenvolvidos.
1.2.1.3. O projeto de arquitetura deverá obedecer especialmente às seguintes normas:
ABNT Projeto 02:135.07 – Desempenho Térmico de Edificações;
NBR 5413 – Iluminância de Interiores – Especificação;
NBR 5461 – Iluminação – Terminologia;
NBR 6401 – Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros
Básicos de Projeto;
NBR 6492 – Execução de Desenhos de Arquitetura.
1.2.1.4. As soluções de projeto que atendam às normas e recomendações de
segurança e de programa (usos específicos a que se destinem as edificações, tais
como hospitais, escolas, creches etc.) devem ser observadas mantendo-se, no entanto,
as recomendações deste Caderno.
1.2.1.5. Todas as informações apresentadas a seguir, especialmente no item 1.2.2 ,
devem ser encaradas como mandatórias, podendo no entanto não serem obedecidas
em função de características do terreno onde a edificação será implantada, destinação
prevista à edificação ou outras, devidamente justificadas pelo projetista e aceitas pela
fiscalização.
1.2.2. Premissas adotadas
1.2.2.1. Todos os itens a seguir contemplam as tecnologias passivas que devem ser
previstas no projeto de arquitetura e que visam adequá-lo ao clima local. Como
conseqüência, o resultado final será um produto arquitetônico que considerou as
características climáticas minimizando, desta forma, as necessidades de tecnologias
ativas de iluminação e climatização artificiais.
10


1.2.2.2. As premissas descritas a seguir visam um sistema passivo que atua de forma
integrada na edificação e a alteração de apenas uma variável gerará impactos no
desempenho global do edifício. Desta forma, o projetista, ao decidir sobre um aspecto
isolado do projeto, deve estar ciente do impacto que esta decisão acarretará nas
demais variáveis.
1.2.2.3. Na elaboração do projeto arquitetônico devem ser observados os seguintes
aspectos de ventilação natural urbana:
Os edifícios devem preferencialmente ser implantados com seu maior eixo
perpendicular à direção dos ventos dominantes, de forma a não obstruir as correntes
de ar e minimizar os efeitos da ilha de calor em áreas densamente construídas;
Devem ser aproveitados os aspectos topográficos e de implantação para canalizar o
vento ao redor do edifício e, assim, melhorar o resfriamento.

Figura 1: Ventilação urbana

1.2.2.4. Os seguintes aspectos de sombreamento externo devem ser observados:
Na implantação, deve ser considerado o sombreamento produzido pelos edifícios
vizinhos e pela vegetação existentes no exterior de forma a garantir no mínimo uma
hora de insolação diária para cada uma das fachadas do edifício, nos meses e
orientações em que é possível haver incidência de radiação solar;
Os caminhos para pedestres devem estar protegidos da radiação solar direta por meio
de elementos de sombreamento.
11


1.2.2.5. Os seguintes aspectos de paisagismo devem ser observados:
Os percentuais de áreas verdes do terreno, presentes no Código de Edificações do
Município, devem ser no mínimo mantidos para garantir efeitos de sombreamento e
redução da temperatura exterior local;
É recomendável que as soluções de sombreamento da envolvente do edifício sejam
resolvidas por meio de vegetação;
É recomendável a utilização de fontes d’água pulverizada nos pátios internos ou
externos dos edifícios, desde que por elas passem correntes de ar. Este recurso,
denominado resfriamento evaporativo, reduzirá a temperatura exterior do local.
1.2.2.6. Os pisos externos devem, por razões de reflexão e ofuscamento, possuir
coeficiente de reflexão (r) menor ou igual a 0,5. Coeficiente de reflexão (r) é a razão
entre a radiação refletida por uma superfície e o total de radiação que nela incide.

Tabela 1: Coeficiente de reflexão da radiação solar (r)

COR

r

Branca

0,70 – 0,80

Amarela, laranja, vermelho claro

0,50 – 0,70

Vermelho escuro, verde claro, azul claro

0,30– 0,50

Marrom claro, verde escuro, azul escuro

0,10 – 0,30

Marrom escuro, preto

0,00 – 0,10

SUPERFÍCIE

r

Preto fosco

0,05 – 0,15

Tijolo ou pedra ou telha cor vermelha

0,20 – 0,35

Tijolo ou pedra cor amarela, couro

0,30 – 0,50

Tijolo ou pedra ou telha cor amarel?

0,50 – 0,70

12


SUPERFÍCIE

r

Alumínio, ouro, bronze, brilhantes

0,50 – 0,70

Latão, alumínio fosco, aço galvanizado

0,35 – 0,60

Latão, cobre (polidos)

0,50 – 0,70

Alumínio, cromo (polidos)

0,60 – 0,90

1.2.2.7. Quanto à forma das edificações, recomenda-se que estas apresentem plantas
alongadas, com os cômodos posicionados em linha, aberturas diametralmente opostas
e amplas e o maior eixo do edifício posicionado transversal ao vento, facilitando o efeito
de ventilação cruzada.
1.2.2.8. Recomendam-se as seguintes proporções:
Edificação sem átrio interno: planta retangular na proporção de 1:2 a 1:3;

Figura 2: Proporções em edifícios sem átrio

Edificação com átrio interno2: planta com a proporção entre a profundidade e o lado de
1:3 a 1:4 em cada uma das faces do edifício, conforme ilustrado na Figura 3;

Figura 3: Proporções em edifícios com átrio

13


Edificação com átrio interno: a altura do edifício deverá ser tal que garanta no mínimo
uma hora de insolação diária em cada uma das fachadas do átrio, desde o solo até o
último pavimento, nos meses e orientações em que é possível haver incidência de
radiação solar;
Figura 4: Proporções do átrio

Edificação com átrio interno: os ambientes com ocupação permanente devem ser
posicionados de forma a serem favorecidos pela ventilação e iluminação naturais
proporcionados pelo átrio;
Estas relações para a construção do átrio são válidas somente para o edifício em
questão e não se referem aos edifícios vizinhos.
1.2.2.9. Para edifícios localizados nos limites do terreno, ou próximos destes, devem
ser buscadas as mesmas proporções apresentadas no item anterior, observando-se a
influência de construções vizinhas no sombreamento e circulação de ventos.
1.2.2.10. Os edifícios devem estar preferencialmente orientados com seu maior eixo na
direção leste-oeste.
Figura 5: Orientação do edifício

14


1.2.2.11. Deve-se procurar orientar o edifício com seu maior eixo de forma transversal
à direção predominante do vento no local.
1.2.2.12. O edifício deve ter as suas fachadas preferencialmente sombreadas de forma
a reduzir ao máximo os ganhos de calor devido à radiação solar direta.
1.2.2.13. As envolventes opacas que apresentem inércia média ou pesada devem
possuir isolamento térmico do lado externo3. Nos ambientes com estas características
é imprescindível o uso da ventilação noturna.
1.2.2.14. Na existência de camada de ar entre o telhado e o forro, a mesma deverá ser
ventilada e deve haver isolamento térmico entre o telhado e a camada de ar. Entendese por material isolante aquele com condutibilidade térmica (l) inferior a 0,065 W/mºC.
1.2.2.15. As aberturas para a entrada e saída de ar devem estar situadas em posições
opostas.
1.2.2.16. A área de abertura da entrada de ar deve ser maior ou igual a 5% da área
plana da cobertura.
1.2.2.17. A área de abertura da saída de ar deve ser maior ou igual a 5% da área plana
da cobertura.

Figura 6: Cobertura com camada de ar

15


1.2.2.18. Na inexistência de camada de ar na cobertura, e quando esta estiver
submetida a tráfego ou exposta ao ambiente externo, deve ser previsto isolamento
térmico interno.

Figura 7: Cobertura sem camada de ar

1.2.2.19. Caso a cobertura não esteja submetida a tráfego, e esteja protegida do
ambiente externo, a camada de isolamento térmico deve ser aplicada externamente.
1.2.2.20. A renovação de ar do ambiente deverá ser preferencialmente feita por meio
de ventilação cruzada ou por meio do “efeito chaminé”, cabendo ao projetista
considerar a implantação de aberturas para este fim.
O efeito chaminé ocorre devido à tendência dos gases em se elevarem quando
aquecidos, criando um fluxo ascendente;
A ventilação cruzada é a circulação do ar através de aberturas situadas em lados
opostos de um ambiente.
1.2.2.21. As aberturas de ventilação podem estar separadas das aberturas de
iluminação, proporcionando maior controle sobre a renovação do ar no ambiente.
1.2.2.22. A proporção mínima dos vãos úteis que permitem a ventilação cruzada é de:
1/6 da área de piso para ambientes de permanência prolongada;
1/8 da área de piso para ambientes de permanência transitória;
1/20 da área de piso para garagens.
1.2.2.23. As proporções apresentadas deverão ser duas vezes maiores para o caso de
ventilação unilateral. A ventilação unilateral é aquela que ocorre através de aberturas
situadas em um único lado de um ambiente.
1.2.2.24. Nas edificações destinadas a ensino, as salas de aula deverão ter aberturas
para ventilação e devem garantir a renovação constante de ar.
16


1.2.2.25. Todas as principais portas externas devem ser posicionadas distantes dos
cantos do edifício e protegidas dos ventos predominantes.
1.2.2.26. Todas as entradas e saídas de ventilação devem ser posicionadas onde o
aproveitamento da pressão do vento e do efeito chaminé, para ventilação natural,
possa ser maximizado.
1.2.2.27. As aberturas de entrada de ventilação devem preferencialmente ser locadas
em um nível mais baixo que as de saída.

Figura 8: Aberturas de entrada e saída da ventilação

1.2.2.28. É recomendável a utilização do resfriamento passivo noturno. Entende-se por
resfriamento passivo noturno a captação noturna do ar exterior que, ao circular pela
edificação, resfria sua massa.
1.2.2.29. Os ambientes que necessitam de elevados níveis de iluminação devem
preferencialmente ser posicionados junto às fachadas.
1.2.2.30. Quando necessário, devem ser previstas aberturas verticais altas,
favorecendo a iluminação natural difusa no interior do edifício. Elemento vertical alto,
também conhecido como shed, é aquele composto por material translúcido,
posicionado verticalmente na cobertura.
1.2.2.31. A iluminação natural proveniente da cobertura deverá ser do tipo lateral alta
(shed) com elemento translúcido unicamente na vertical e orientada a sul.
1.2.2.32. É vetada a utilização de iluminação zenital direta sobre o ambiente. A
iluminação zenital é entendida como sendo o fluxo luminoso natural que incide
verticalmente em um ambiente, por meio de elemento translúcido horizontal ou
inclinado na cobertura. Pode ser utilizada iluminação zenital desde que previstos
elementos de difusão da luz solar incidente.
17


1.2.2.33. A iluminação natural nas fachadas deverá ser feita preferencialmente por
meio de elementos verticais. Serão aceitos elementos translúcidos inclinados, nas
fachadas, desde que estejam totalmente sombreados externamente.
1.2.2.34. Todos os ambientes destinados a banheiros, cozinhas, áreas de serviço ou de
uso prolongado devem possuir aberturas voltadas para o exterior da edificação, de
forma a eliminar a necessidade de ventilação mecânica.
1.2.2.35. Bons níveis de iluminação natural são normalmente obtidos até distâncias
equivalentes a duas vezes a altura entre o piso e o topo da janela, devendo o projetista
considerar esta característica para definição do arranjo e disposição dos ambientes.
1.2.2.36. A maior penetração da luz no interior do ambiente pode ser obtida pelo uso de
mecanismos de reflexão como prateleiras solares externas e proteções horizontais
internas reflexivas acima do nível dos olhos.
1.2.2.37. Os forros devem ser em cores claras, para favorecer a reflexão e difusão da
luz.
1.2.2.38. Para espaços localizados a mais de 5m do perímetro de iluminação natural,
esta deve ser feita por meio de um átrio ou de um duto de iluminação, em edifícios de
vários pavimentos, ou por meio de iluminação vertical alta (shed) em edifícios de um
pavimento.
1.2.2.39. A luz solar direta deve ser convertida preferencialmente em luz difusa para
sua melhor distribuição.
1.2.3. Documentação
1.2.3.1. Todos os documentos que apresentarem a orientação solar devem fazê-lo com
indicação do norte verdadeiro.
1.2.3.2. As escalas dos documentos devem ser escolhidas de maneira que se obtenha
a maior clareza e entendimento das soluções de projeto, sendo recomendados os
seguintes valores:
Planta de situação em escala 1:500 e/ou 1:1000 contendo orientação, dimensões do
lote e dos afastamentos em relação a outras edificações existentes e aos limites da
quadra, nome e dimensionamento dos logradouros e passeios contíguos ao lote e das
praças, projeção das edificações vizinhas, cotas, curvas de nível, rios, canais e outros
elementos informativos;

18


Planta de implantação em escala 1:200 ou 1:500 contendo orientação, indicação do
sistema de coordenadas do projeto, curvas de nível, limites do terreno, nome e
dimensionamento dos logradouros adjacentes ao terreno, vias de acesso e internas e
suas respectivas cotas, áreas de estacionamento, áreas cobertas e áreas ajardinadas,
cotas gerais, curvas de nível e outros elementos informativos;
Planta de cobertura em escala 1:100 contendo orientação, indicação do sistema de
coordenadas do projeto, indicação dos planos de cobertura com os respectivos
sentidos de escoamento de águas, indicação do posicionamento das calhas com os
respectivos sentidos de escoamento de águas e destino das mesmas, especificação
dos materiais e sistemas (impermeabilização, isolamento termo-acústico, estrutura)
constituintes, limites do terreno;
Planta de pavimento em escala 1:50 contendo orientação, indicação do sistema de
coordenadas do projeto, dos elementos estruturais distinguindo-os dos elementos de
vedação, dos níveis de piso; de cotas totais e parciais, de cortes, de função e área de
cada ambiente, rebaixos, projeções e sancas, enchimento, dutos e prumadas das
instalações; soleiras e peitoris e projeção de reservatórios d’água;
Planta de forro em escala 1:50 contendo orientação, indicação do: sistema de
coordenadas do projeto e dos pontos das instalações, das placas ou lâminas com
especificações;
Cortes em escala 1:50 contendo indicação do sistema de coordenadas do projeto,
distinção gráfica dos elementos estruturais, indicação dos perfis do terreno, de projeto
e pré-existentes, nível dos pisos, cotas parciais e totais;
Fachadas em escala 1:50 contendo orientação, indicação do sistema de coordenadas
do projeto, cotas parciais e totais dos componentes, indicação das divisas do terreno;
Estudo do regime de ventos, considerando a configuração local e o seu efeito na
direção e intensidade dos ventos;
Estudo do sombreamento causado pelo relevo e edificações vizinhas (deve-se
apresentar no mínimo a máscara de sombreamento sobre a carta solar e planta de
situação em que esteja marcada a projeção das sombras sobre o terreno e seu trajeto
no solstício de verão e de inverno a cada duas horas).

19


1.2.4. 1.2.4.1. 1.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.1. Disposições preliminares
1.3.1.1. O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às indicações do projeto
arquitetônico, normas e especificações da ABNT, do Manual para Fornecimento de
Energia Elétrica, tensão primária ou tensão secundária da Concessionária de Energia
Elétrica e outras pertinentes ao assunto.
1.3.1.2. O projeto de instalações elétricas deverá obedecer especialmente às seguintes
normas:
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413 – Iluminâncias de interiores;
NBR 5414 – Execução de instalações elétricas de alta tensão de 0,6 a 15 kV.
1.3.1.3. Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos pelo NEC (National
Electrical Code) ou pelas normas dos seguintes organismos:
IEC - International Eletrotechnical Comission;
IES - Ilumminating Engineering Society;
ANSI - American National Standards Institute.

1.3.2. Premissas adotadas
1.3.2.1. Para que seja elaborado o projeto de instalações elétricas, deverá ser
fornecido o projeto básico arquitetônico, o lay-out de equipamentos com utilização de
energia elétrica (acionamentos, aquecimento, refrigeração etc.), com indicação de suas
cargas.
1.3.2.2. O projetista deverá identificar as necessidades ou exigências da instalação,
considerando as cargas a serem atendidas, as características e dimensões do imóvel,
o grau de confiabilidade requerido para a instalação, as características do sistema
supridor no ponto de ligação e as características do solo.
1.3.2.3. O projeto das instalações elétricas apresentará o dimensionamento, a
localização e as especificações de todos os equipamentos e materiais.
1.3.2.4. Os sistemas de iluminação deverão ter seccionamento local através de
interruptores na entrada dos ambientes, para todos os ambientes. Nos ambientes com
mais de 30 m2 e próximos a fachadas envidraçadas, deverão ser previstos circuitos
20


independentes que permitam o desligamento das lâmpadas próximas às janelas, nos
momentos de maior iluminação natural.
1.3.2.5. A alimentação e controle de equipamentos de ar condicionado deverão permitir
o acionamento local em cada ambiente, de forma visível, e sempre que possível o
projetista deverá inserir dispositivo de comando remoto, que permita o acionamento
desses aparelhos através de centrais inteligentes.
1.3.2.6. Os equipamentos elétricos com potência nominal superior a 10 kW deverão
possuir compensação de energia reativa própria, se aplicável, prevista no projeto. As
instalações como um todo deverão ser simuladas quanto ao consumo (kWh) e fator de
potência previstos, para que seja definido no projeto o sistema de correção do fator de
potência.
1.3.2.7. Todas as instalações com carga superior a 225 kVA deverão ser projetadas
considerando a implantação de um sistema de gerenciamento do uso de energia
elétrica, capaz de realizar no mínimo as seguintes funções:
Controlar todas as cargas cuja potência individual seja maior que 10 kW;
Controlar grupos de cargas de iluminação ou ar condicionado de acordo com
programação previamente estabelecida;
Acompanhar o consumo de energia dos principais equipamentos e sistemas, tais como
iluminação, ar condicionado, cozinhas, lavanderias e centrais de utilidades;
Acompanhar e controlar o fator de potência da instalação através de acionamento
automático de células capacitivas, devidamente dimensionadas;
Fornecer dados estatísticos de consumos e demandas por áreas da edificação para
permitir o controle setorial e descentralizado do uso de energia.
1.3.2.8. O projeto das instalações elétricas apresentará o estudo da viabilidade de
contratação de energia nas diversas tarifas disponíveis, com base nas projeções de
consumo, demanda e regime de operação das instalações.
1.3.2.9. O projeto de instalações elétricas deverá considerar a aplicação de sistemas
de velocidade variável nos motores sujeitos a ciclos de carga diversificados ao longo do
dia. Esta avaliação deverá considerar o estudo de viabilidade econômica da aplicação
desses dispositivos.

21


1.4. ILUMINAÇÃO

1.4.1. Disposições preliminares
1.4.1.1. O projeto de iluminação deverá obedecer às indicações do Projeto
Arquitetônico, normas e especificações da ABNT, do Manual para Fornecimento de
Energia Elétrica, tensão primária ou tensão secundária da Concessionária de Energia
Elétrica e outras pertinentes ao assunto.
1.4.1.2. O projeto de iluminação deverá obedecer especialmente às seguintes normas:
NBR 5101 – Iluminação Pública – Procedimento;
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413 – Iluminâncias de interiores.
1.4.1.3. Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos pelo NEC (National
Electrical Code) ou pelas normas e recomendações dos seguintes organismos:
IESNA – Illuminating Engineering Society of North America;
IEC – International Eletrotechnical Comission;
IES – Ilumminating Engineering Society;
ANSI – American National Standards Institute.

1.4.2. Premissas adotadas
1.4.2.1. Para que seja elaborado o projeto de iluminação, deverá ser fornecido o projeto
básico arquitetônico, o lay-out de equipamentos, memorial descritivo funcional das
instalações, entre outros elementos.
1.4.2.2. O projetista deverá ter em mente que todos os equipamentos deverão ser
instalados de maneira a permitir da melhor forma possível a sua manutenção.
1.4.2.3. O projetista deverá recomendar modificações no projeto básico arquitetônico
de forma a se utilizar a contribuição da luz natural nas áreas da edificação.
1.4.2.4. 1.4.2.5. A iluminação dos ambientes deverá ser realizada preferencialmente
com luz natural, garantindo que:
O tempo de utilização da iluminação artificial seja o menor possível;
A iluminação natural não implique em ganho excessivo de carga térmica;
A quantidade de luz disponível no ambiente deverá ser suficiente para a realização da
atividade à qual se destina o mesmo, e adequadamente distribuída;
22


A visão do céu através das aberturas iluminantes não deverá ser motivo de desconforto
visual para os usuários;
O contato visual do usuário com o meio exterior deverá ser garantido a partir do maior
número possível de posições na área destinada ao trabalho.
1.4.2.6. Em trabalhos de retrofit de iluminação, deverão ser verificadas as
características do ambiente, os componentes do sistema e da instalação elétrica, a
distribuição das luminárias e a iluminância no plano de trabalho.
1.4.2.7. A seguir é apresentado um check-list para desenvolver as bases de projetos:
Identificar tarefas e lugares específicos para determinar as iluminâncias adequadas;
Verificar requisitos para satisfazer a segurança e os critérios estéticos;
Em

instalações

existentes,

identificar ambientes

com

iluminância

acima

do

recomendado, ajustando-a aos níveis estabelecidos em norma;
Verificar a possibilidade de agrupar atividades com as mesmas iluminâncias, evitandose diversificação desnecessária;
Buscar iluminar as superfícies de trabalho com luminárias específicas localizadas sobre
a mobília, possibilitando a redução da iluminância geral do ambiente;
Agrupar os usuários da iluminação em função do horário de trabalho dos mesmos e
similaridade de atividade.
Utilizar lâmpadas, luminárias e reatores mais eficientes
1.4.2.8. Se a iluminação natural puder ser utilizada em substituição da artificial em
determinado período do dia, deverão ser previstos circuitos que possibilitem o controle
automático ou manual da iluminação.
1.4.2.9. Deverá ser prevista a instalação de sensores, dimmers e foto-sensores nas
luminárias localizadas próximo a janelas e sensores de presença em locais onde
normalmente não há pessoas (como por exemplo em banheiros, corredores e salas de
reunião).
1.4.2.10. Deverá ser prevista a instalação de interruptores para o controle local pelos
ocupantes. O seccionamento deverá combinar de forma simples e eficaz a
possibilidade do desligamento da iluminação quando a área não estiver ocupada.
1.4.2.11. A distribuição dos circuitos deverá levar em consideração as atividades de
segurança e limpeza das instalações em momentos que as áreas estejam
desocupadas.
23


1.5. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

1.5.1. Disposições preliminares
1.5.1.1. O projeto de ar condicionado e ventilação mecânica deverá obedecer às
indicações do projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT, do Manual para
Fornecimento de Energia Elétrica, tensão primária ou tensão secundária da
Concessionária de Energia Elétrica e outras pertinentes ao assunto.
1.5.1.2. O projeto de ar condicionado e ventilação mecânica deverá obedecer
especialmente às seguintes normas, onde aplicável:
NBR – 6401 – Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros
Básicos de Projeto;
NBR – 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais;
NBR 10080 – Instalações de Ar Condicionado para Salas de Computadores;
NBR 14518 – Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais.
1.5.1.3. Deverão ser obedecidos normas, procedimentos e portarias editados pela
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e por outras
entidades do poder público.
1.5.1.4. Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos por normas e
procedimentos dos seguintes organismos:
ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers;
ARI – American Refrigerating Institute;
AMCA – Air Movement and Control Association;
SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association;
ACGIH – American Conference of Industrial Hygienists;
ANSI – American National Standards Institute;
NEBB – National Environmental Balancing Bureau;
AABC – Associated Air Balance Council.

1.5.2. Premissas adotadas – ar condicionado 4
1.5.2.1. Para que seja elaborado o projeto de ar condicionado, deverão ser fornecidos
os seguintes elementos:
24


Projeto básico arquitetônico;
Ocupação e destinação dos ambientes;
Equipamentos a serem instalados nos ambientes;
Requisitos específicos das condições interiores.
1.5.2.2. A definição do sistema a ser utilizado deve partir da carga térmica
(resfriamento e eventualmente aquecimento) requerida. Na etapa de projeto básico,
podem ser admitidas estimativas em função da área climatizada.
1.5.2.3. O tipo de sistema a ser utilizado deve considerar os de melhor eficiência
energética. Em ordem prioritária, devem ser previstas as seguintes alternativas:
Expansão indireta (água gelada), com condensação a água;
Expansão indireta (água gelada), com condensação a ar;
Expansão direta (self-contained), com condensação a água;
Expansão direta (self-contained), com condensação a ar;
Sistemas locais (split-system, aparelhos portáteis).
1.5.2.4. A Tabela 2 apresenta referências para definição de equipamentos de ar
condicionado a serem empregados 5.
Tabela 2: Referências – definição de equipamentos

1.5.2.5. Devem ser preferidos sistemas centrais aos locais.
1.5.2.6. Caso haja demanda de calor na instalação (como para aquecimento de água,
climatização ou controle de umidade), deverá obrigatoriamente ser considerado o
aproveitamento do calor rejeitado no ciclo térmico de refrigeração.
1.5.2.7. Caso haja disponibilidade de calor proveniente de outros processos (produção
de vapor e água quente ou exaustão de máquinas), deverá obrigatoriamente ser
considerada a implantação de sistema com ciclo por absorção.

25


1.5.2.8. Para sistemas com capacidade prevista superior a 200 TR, e havendo
disponibilidade de suprimento, deve ser considerada a utilização de resfriadores
acionados por motores a gás.
1.5.2.9. O projetista deverá considerar que todos os equipamentos deverão ser
instalados de maneira a permitir da melhor forma possível a sua manutenção, e a
localização dos mesmos deverá ser feita de tal modo que permita acesso e
manutenção.
1.5.2.10. O projetista deverá recomendar modificações no projeto básico arquitetônico
de forma a ser utilizada a contribuição da ventilação natural nas áreas da edificação.
Deverá também apresentar proposições para proteção contra insolação direta e
isolamento térmico da edificação.
1.5.2.11. Na elaboração do projeto básico de ar condicionado deverão ser observados
os seguintes aspectos:
A climatização dos ambientes deverá ser realizada preferencialmente com ventilação
natural, ainda que por períodos específicos do ano;
As condições internas dos ambientes devem ser asseguradas para todos os períodos
do ano;
Disponibilidade de outras fontes energéticas (principalmente térmicas);
Alternativas de controle e integração a sistema centralizado de gerenciamento
energético;
Possibilidade de implantação de sistema de armazenamento térmico.
1.5.2.12. O projetista do sistema de ar condicionado deverá fornecer, ao final da etapa
de projeto básico, os seguintes elementos:
Carga térmica estimada;
Memorial justificativo quanto à solução a ser empregada, com avaliação das diferentes
alternativas viáveis;
Potência elétrica correspondente ao sistema de ar condicionado;
Área a ser ocupada por central de produção de água gelada;
Áreas a serem ocupadas por climatizadores;
Espaços requeridos para passagem de dutos de ar e tubulações hidráulicas.

26


1.5.3. Premissas adotadas – ventilação mecânica
1.5.3.1. Para que seja elaborado o projeto de ventilação mecânica, deverão ser
fornecidos os seguintes elementos:
Projeto básico arquitetônico;
Ocupação e destinação dos ambientes;
Equipamentos a serem instalados nos ambientes;
Requisitos específicos das condições interiores;
Equipamentos com requisitos específicos de ventilação/exaustão.
1.5.3.2. Devem ser preferidos sistemas centrais a locais, respeitando-se requisitos
sanitários e de segurança.
1.5.3.3. O projetista deverá considerar que todos os equipamentos deverão ser
instalados de maneira a permitir da melhor forma possível a sua manutenção, e a
localização dos mesmos deverá ser feita de tal modo que permita acesso e
manutenção.
1.5.3.4. O projetista deverá recomendar modificações no projeto básico arquitetônico
de forma a ser utilizada a contribuição da ventilação natural nas áreas da edificação.
1.5.3.5. Na elaboração do projeto básico de ventilação mecânica deverão ser
observados os seguintes aspectos:
A ventilação dos ambientes deverá ser realizada preferencialmente com ventilação
natural, ainda que por períodos específicos do ano;
As condições internas dos ambientes devem ser asseguradas para todos os períodos
do ano;
Alternativas de controle e integração a sistema centralizado de gerenciamento
energético.
1.5.3.6. O projetista do sistema de ventilação mecânica deverá fornecer, ao final da
etapa de projeto básico, os seguintes elementos:
Vazões estimadas;
Memorial justificativo quanto à solução a ser empregada, com avaliação das diferentes
alternativas viáveis;
Potência elétrica correspondente ao sistema de ventilação mecânica;
Áreas a serem ocupadas por ventiladores e casas de máquinas;
Espaços requeridos para passagem de dutos de ar.
27


1.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.6.1. Disposições preliminares
1.6.1.1. O projeto de instalações hidráulicas deve ser desenvolvido de modo a reduzir a
circulação de água (bruta, tratada, potável, pluvial ou de serviço) e esgotamento
sanitário através de meios mecânicos.
1.6.1.2. A especificação de metais e peças sanitárias deve priorizar os que apresentem
menor consumo de água, reduzindo portanto a energia associada.
1.6.1.3. Os tubos de condução (principalmente água bruta, tratada e potável),
especialmente os de recalque, devem ser dimensionados para menores perdas por
fricção.
1.6.1.4. Sempre que possível, os reservatórios devem ser dimensionados para garantir
o fornecimento de água à instalação por um período mínimo de seis horas
consecutivas sem depender de bombeio mecânico.
1.6.2. Dimensionamento de equipamentos
1.6.2.1. Os equipamentos componentes do sistema hidráulico e consumidores de
energia, especialmente bombas, devem ser dimensionados a partir das estimativas de
vazão e pressão requeridas.
1.6.2.2. O projetista deve apresentar memória de cálculo com dimensionamento e
especificação de equipamentos, incluindo pontos de operação, curvas de desempenho
e características.
1.6.2.3. São admitidos fatores de segurança sobre os pontos de operação, desde que
explicitados pelo projetista e destacados nos documentos de projeto.
1.6.2.4. Devem ser preferidos sistemas com arranjo em baterias, e que permitam
rodízio entre os diferentes equipamentos. Cada equipamento deve ser dimensionado
para vencer as alturas manométricas individualmente.

1.7. AQUECIMENTO DE ÁGUA

1.7.1. Disposições preliminares
1.7.1.1. O projeto de aquecimento de água deverá obedecer às normas e
especificações da ABNT e outras pertinentes ao assunto.
28


1.7.1.2. O projeto de aquecimento de água deverá obedecer especialmente às
seguintes normas:
NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;
NBR 7198 – Instalações prediais de água quente;
NBR 7198 – Projeto e Execução de instalações prediais de água quente;
NB 1352 – Execução de instalações de sistemas de energia solar que utilizam
coletores solares planos para aquecimento de água.
1.7.1.3. Os casos omissos nas normas ABNT deverão seguir as recomendações deste
documento.
1.7.2. Premissas adotadas
1.7.2.1. Para que seja elaborado o projeto de aquecimento de água, deverá ser
fornecido o projeto básico arquitetônico, descritivo funcional das instalações, pontos de
consumo de água quente e perfil de utilização de água quente.
1.7.2.2. O projetista deverá ter em mente que todos os equipamentos deverão ser
instalados de maneira a permitir da melhor forma possível a sua operação e
manutenção, e a localização dos mesmos deverá ser feita de tal modo que permita
acesso e manutenção.
1.7.2.3. O projetista deverá recomendar modificações no projeto básico arquitetônico
de forma que o mesmo possa integrar perfeitamente o sistema de aquecimento e se
possível otimizar a implantação de sistemas de aquecimento por energia solar.
1.7.2.4. Na elaboração do projeto básico de aquecimento de água deverão ser
observados os seguintes aspectos:
O sistema de aquecimento deve ser preferencialmente realizado por sistemas de
aquecimento solar;
A participação do sistema de apoio deve ser de no máximo 30%;
A determinação do sistema complementar do sistema de aquecimento solar seja
pautada na melhor relação custo benefício entre investimento inicial e custo
operacional;
Quando não for viável tecnicamente a implantação de sistemas de aquecimento solar,
dever ser escolhido sistema de aquecimento que apresente baixo custo operacional e
boa relação custo benefício entre investimento inicial e custo operacional.

29


1.7.2.5. Em trabalhos de retrofit do sistema de aquecimento de água, deverão ser
verificadas as características do ambiente, os componentes do sistema existente, as
instalações hidráulicas de distribuição de água quente e expectativas para o novo
sistema. Com base nas informações levantadas, deve ser escolhido o sistema mais
indicado e iniciado o projeto do novo sistema de aquecimento e adequação hidráulica,
quando necessário.
1.7.2.6. A seguir é apresentado um check-list para desenvolver as bases de projeto:
Identificar os pontos onde será utilizada água quente;
Definir a vazão para os pontos de consumo de água quente;
Definir o perfil de utilização de água quente, identificando os horários de maior
concentração e distribuição da demanda de água quente ao longo do dia;
Estimar o número de usuários dos pontos de consumo de água quente, estimar ciclos e
repetições de processos que demandam água quente;
Avaliar os locais mais indicados para localização dos equipamentos;
Avaliar e definir forma e potência do sistema complementar de aquecimento;
Integrar o sistema de aquecimento solar ao sistema de distribuição hidráulica de água
quente e água fria;
Selecionar e definir as formas de controles mais eficientes e confiáveis conforme a
aplicação do sistema de aquecimento e distribuição de água quente;
Prever controles que permitam integração entre o sistema de aquecimento e sistemas
centrais de gerenciamento de energia e controle das edificações.

1.8. TRANSPORTE VERTICAL

1.8.1. Disposições preliminares
1.8.1.1. O projeto de elevadores deverá obedecer às indicações do projeto
arquitetônico, normas e especificações da ABNT, com especial atenção ao cálculo de
tráfego previsto.
1.8.1.2. Quando solicitado, o profissional deverá fornecer dados e informações
relacionadas com os projetos estrutural e elétrico da edificação.
1.8.1.3. O Projeto de Elevadores deverá obedecer especialmente às seguintes normas:
NBR 5666 – Elevadores elétricos;
30


NBR 10982 – Elevadores elétricos – Dispositivos de operação e sinalização;
NBR 10098 – Elevadores elétricos – Dimensões e condições de projeto de construção;
NBRNM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para
construção e instalação.

1.8.2. Premissas adotadas
1.8.2.1. Para que seja elaborado o projeto de elevadores, deverá ser fornecido o
projeto básico arquitetônico e descritivo funcional das instalações, entre outros,
cabendo interação desta com as demais disciplinas em busca de melhores alternativas.
1.8.2.2. O projetista deverá considerar como estratégias, em função do tráfego previsto
e correspondentes horários de ocorrência:
Segregação de pavimentos por elevador ou grupo de elevadores;
Divisão da capacidade prevista por diferentes elevadores, com recurso de
desligamento de parte dos equipamentos nos horários de menor tráfego.
1.8.2.3. Para projetos onde há mais de um equipamento atendendo os mesmos
pavimentos, deve obrigatoriamente ser considerada a utilização de comando em grupo.
1.8.2.4. Para sistemas com percurso igual ou inferior a 9 m, deve ser considerada a
utilização de elevadores com dispositivo hidráulico de movimentação.
1.8.2.5. O projetista deve apresentar estudo de viabilidade técnica e econômica,
considerando diferentes arranjos de equipamentos em função do tráfego previsto. Deve
considerar, ainda, os diferentes dispositivos de controle e investimentos e benefícios
correspondentes.
1.9. Definição sobre soluções
1.9.1.1. A partir da conclusão ou avanço dos projetos básicos das diferentes
disciplinas, cabe à fiscalização do projeto a definição das soluções a serem adotadas
na etapa de projeto executivo.
1.9.1.2. Esta definição deve considerar as soluções de menor custo para a Prefeitura,
incluídos aí os relativos ao consumo de energia.
1.9.1.3. Deverão ser simuladas pela equipe de projetos as diferentes alternativas,
combinando soluções com diferentes impactos no custo de energia e de implantação,
convergindo para a solução que corresponda aos interesses da Prefeitura.

31


1.9.1.4. Deverá ser elaborado pela coordenação do projeto um memorial com
justificativas acerca das alternativas propostas, um quadro resumo com custos
(implantação, operação e manutenção), e um parecer sobre a melhor alternativa do
ponto de vista da Coordenação.

2. PROJETOS EXECUTIVOS

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 6
2.1.1.1. Deverão ser obedecidas as considerações apresentadas no item 1.1, na etapa
de desenvolvimento do projeto executivo.
2.1.1.2. Ao final da etapa de projeto executivo, devem ser apresentados indicadores
energéticos previstos para operação, e adequados ao tipo de edificação7.

2.2. ARQUITETURA E PAISAGISMO

2.2.1. Disposições preliminares
2.2.1.1. O arquiteto deve apresentar à Fiscalização todos os documentos do projeto
executivo, especialmente os seguintes:
Elementos de proteção solar;
Sistemas de ventilação natural;
Caixilhos;
Materiais da envolvente exterior;
Máscara de sombreamento de cada vão;
Cartas solares para todas as fachadas;
Resultados de simulação de temperatura externa e interna, iluminância obtida por
iluminação natural para ambientes onde este recurso seja relevante, com referência
das bases de dados utilizados;
Gráfico de insolação (projeção ortográfica ou eqüidistante).
2.2.1.2. Os desenhos de execução deverão ser completos e devem indicar todos os
detalhes construtivos.
2.2.1.3. Os desenhos deverão incluir não somente as plantas de todos os pavimentos e
da cobertura, como também cortes, elevações e detalhes construtivos.
32


2.2.1.4. Cada material proposto deverá ser um produto de linha normal de fabricação,
de firma já estabelecida no mercado e que tenha experiência comprovada na
fabricação dos mesmos de modo a garantir o necessário acabamento, qualidade e
durabilidade desejados.
2.2.1.5. Devem ser preferidos materiais com certificação pelo INMETRO.
2.2.1.6. O projetista deverá anexar catálogo de todos os produtos especificados.
Quando o catálogo for geral de produtos da empresa, deverão ser indicados quais os
produtos que estão sendo propostos de modo a facilitar a identificação dos mesmos
dentro do catálogo geral.
2.2.1.7. Não deverão ser aceitas indicações generalizadas de produtos que não
possuam informações específicas e características do material proposto.
2.2.2. Premissas adotadas
2.2.2.1. O edifício deve ter as suas fachadas preferencialmente sombreadas de forma a
reduzir ao máximo os ganhos de calor devido à radiação solar direta, obedecendo às
seguintes orientações:
Para aberturas e elementos translúcidos das fachadas, em qualquer orientação, é
desejável o sombreamento no período de 8:00 às 17:00 horas, nos meses de setembro
a abril, demonstrado através de gráficos de insolação, respeitando-se os padrões
mínimos de iluminação natural (esta preocupação deve ser mantida para os demais
meses do ano, mesmo que não representem ganhos térmicos significativos);
Os elementos de proteção solar exterior, quando horizontais, proporcionam melhores
sombreamentos na fachada norte;
Os elementos de proteção solar exterior, quando verticais móveis, proporcionam
melhores sombreamentos nas fachadas leste e oeste;
Todos os mecanismos fixos devem estar separados da superfície da parede por uma
camada de ar de pelo menos 0,1m para impedir a transmissão do calor, excetuando-se
aqueles que também possuam função estrutural (que devem ser dimensionados para
evitar pontes térmicas).
2.2.2.2. A taxa de área translúcida na fachada (TAT) é a razão entre as áreas de
envolventes translúcidas e as áreas de envolventes opacas e deve ser limitada aos
seguintes valores:
Nas áreas translúcidas sombreadas o valor máximo de TAT é de 0,75;
33


Nas áreas translúcidas não sombreadas o valor máximo de TAT é de 0,50.
2.2.2.3. O coeficiente de global de transmissão térmica (K) da envolvente exterior
opaca expressa a quantidade de calor que atravessa, na unidade de tempo, uma
unidade de área do elemento da envolvente do edifício, quando há uma diferença
unitária de temperatura entre o ar interior e exterior. Este coeficiente deve obedecer
aos seguintes limites:
Para fachadas: K = 1,8 W/m2ºC;
Para coberturas: K = 1,25 W/m2ºC.
2.2.2.4. O coeficiente global de transmissão térmica (K) é calculado segundo a seguinte
expressão matemática, que determinará os materiais a serem usados nas envolventes
opacas:
1/K = 1/hi + 1/he + ?en/ln (m2ºC/W)
1/K – resistência térmica global da lâmina
1/he +?1/hi – resistências térmicas superficiais
en – espessura de cada material da envolvente
ln – coeficiente de condutibilidade térmica de cada material da envolvente

Tabela 3: Valores de 1/he + 1/hi
Posição da envolvente e sentido do fluxo

1/he + 1/hi (m2ºC/W)

Envolvente vertical

0,17

Envolvente horizontal (fluxo ascendente)

0,14

Envolvente horizontal (fluxo descendente)

0,22

2.2.2.5. O cálculo do coeficiente global de transmissão térmica (K) também poderá ser
feito utilizando programas computacionais 8.
2.2.2.6. As envolventes exteriores do edifício não devem apresentar pontes térmicas. A
ponte térmica está presente quando elementos de concreto ou metal interligam o
interior com o exterior do edifício.
2.2.2.7. As envolventes exteriores do edifício não devem apresentar paredes trombe. A
parede trombe é constituída de um elemento de elevada capacidade térmica, como
34


pedra ou concreto, revestida de vidro na face externa. Este sistema maximiza a
captação da energia proveniente da radiação solar.
2.2.2.8. Caso a envolvente exterior apresente heterogeneidade de materiais, todas as
partes da envolvente devem respeitar os valores do coeficiente global de transmissão
térmica (K) indicados no item 2.2.2.3;
2.2.2.9. Todos os elementos das envolventes verticais opacas devem possuir cores
com coeficiente de reflexão (r) superior a 0,5. Entende-se por coeficiente de reflexão (r)
como sendo a razão entre a radiação refletida por uma superfície e o total nela
incidente.
2.2.2.10. Apenas a fachada sul poderá possuir cores com coeficiente de reflexão (r) =
0,3.
2.2.2.11. A inércia das envolventes deve ser do tipo média a leve. Entende-se por
inércia térmica a tendência de um determinado material em manter o seu nível de
energia interna.
2.2.2.12. Todos os elementos das envolventes translúcidas não sombreadas devem
possuir fator solar (S) inferior a 0,6. Fator solar ou transmitância é a razão entre a
radiação transmitida através de um elemento translúcido e o total incidente sobre ele.

Tabela 3: Valores de fator solar (S) para alguns tipos de vidros

tipo de vidro

fator solar

vidro simples:
incolor (6mm)

0,85

bronze (5mm)

0,63

bronze (8mm)

0,51

cinza (5mm)

0,64

cinza (8mm)

0,54

verde (6mm)

0,57

35


tipo de vidro

fator solar

refletante bronze (6mm)

0,39

refletante claro (6mm)

0,56

rosa (6mm)

0,78

vidro duplo:
incolor + incolor (5mm + 5mm)

0,75

rosa + incolor (5mm + 5mm)

0,65

bronze + incolor (5mm + 5mm)

0,54

cinza + incolor (5mm + 5mm)

0,54

refletante claro + incolor (6mm + 6mm)

0,49

2.2.2.13. As envolventes opacas de ambientes climatizados devem possuir isolamento
térmico do lado externo.
2.2.2.14. A taxa de renovações de ar em um ambiente deve obedecer a NBR 6401.
2.2.2.15. A taxa de renovação por hora para um determinado ambiente pode ser
calculada por programa computacional.
2.2.2.16. Todas as janelas deverão possuir caixilhos que permitam a sua abertura,
desde que não comprometam aspectos de segurança.
2.2.2.17. A taxa de renovação de ar do ambiente deverá ser garantida mesmo com as
janelas fechadas, não considerando ambientes com ventilação ou climatização
mecânicas.
2.2.2.18. As aberturas de ventilação podem estar separadas das aberturas de
iluminação, proporcionando maior controle sobre a renovação do ar no ambiente.
2.2.2.19. As aberturas de ventilação devem possuir preferencialmente mecanismos de
abertura e fechamento. É admitida, no entanto, a utilização de elementos vazados fixos
como combogós.
2.2.2.20. As áreas de ventilação descritas no item acima deverão ser distribuídas,
preferencialmente, 50% para a entrada e 50% para a saída.
36


2.2.2.21. Nas edificações destinadas a ensino, as salas de aula deverão ter aberturas
para ventilação equivalentes a pelo menos 1/3 de sua área e devem garantir a
renovação constante de ar. Nas salas de aula que possuam climatização por meio
mecânico, as aberturas para ventilação devem obrigatoriamente possuir mecanismos
de abertura e fechamento.
2.2.2.22. Deve-se maximizar a eficiência da ventilação com dispositivos móveis ou fixos
ou com o uso da vegetação, de modo a direcionar as correntes de ar pelos espaços
que precisam ser ventilados.
2.2.2.23. Quando houver proteções solares exteriores nas aberturas de ventilação
natural, o desenho das proteções solares em nenhuma hipótese deve oferecer barreira
à ventilação natural.
2.2.2.24. Devem ser utilizadas superfícies de cor com coeficiente de reflexão da
radiação solar (r) superior a 0,5 nos espaços internos para melhorar a distribuição e a
uniformidade dos níveis de iluminação. Isto também irá ajudar a reduzir o contraste, a
quantidade de envidraçados necessária e problemas de sobreaquecimento.
2.2.2.25. Ofuscamentos devem ser eliminados permitindo que apenas a iluminação
difusa atinja o olho do usuário diretamente ou por reflexão.
2.2.2.26. As iluminações natural e artificial nos ambientes não deverão ter
predominância direta, provocando sombras fortes, assim como não deverá ser por
excessivamente difusa, provocando perda dos contornos. Os dois extremos de
iluminação deverão ser evitados em ambientes de trabalho, respeitando as seguintes
proporções:
1 < Ev / Es < 2
Sendo:
Ev – vetor de iluminância num ponto [lux]
Ev – diferença máxima de iluminância de elementos de superfícies diametralmente
opostas de uma pequena esfera situada no ponto, sendo a direção a do elemento de
maior iluminância para o de menor iluminância
Es – iluminância média esférica num ponto [lux]
Es = F / 4p r2
F = fluxo luminoso [lm]
37


2.2.2.27. Os elementos de sombreamento externo, bem como os batentes de janelas,
deverão possuir coeficiente de reflexão da radiação solar (r) superior a 0,5.
2.2.2.28. Os valores de nível de iluminância em função da atividade realizada no
ambiente devem obedecer ao especificado na Norma NBR 5413.
2.2.2.29. O fator de luz do dia (FLD) é o coeficiente que determina a proporção da
iluminação total diurna que atinge a um determinado ponto de um dado ambiente em
relação ao total de luz natural disponível no exterior do edifício. O projeto de arquitetura
deve buscar um valor de FLD que permita níveis de iluminância de no mínimo 100 lux a
0,90 m do piso na parede oposta ao vão de iluminação. A verificação do nível proposto
poderá ser feita pelo método de cálculo de iluminação natural ponto a ponto.
2.2.2.30. A iluminação natural nas fachadas deverá ser feita sempre por meio de
elementos verticais. Serão aceitos elementos translúcidos inclinados, nas fachadas,
desde que estejam totalmente sombreados externamente.
2.2.2.31. Deve-se converter a luz solar direta em luz difusa para uma melhor
distribuição.
2.2.3. Documentação
2.2.3.1. Todos os documentos que apresentarem a orientação solar devem fazê-lo com
indicação do norte verdadeiro.
2.2.3.2. As escalas dos documentos devem ser escolhidas de maneira que se tenha a
maior clareza e entendimento das soluções de projeto, recomendando-se os seguintes
valores:
Planta de situação em escala 1:500 e/ou 1:1000 contendo orientação, dimensões do
lote e dos afastamentos em relação a outras edificações existentes e aos limites da
quadra, nome e dimensionamento dos logradouros e passeios contíguos ao lote e das
praças, projeção das edificações vizinhas, cotas, curvas de nível, rios, canais e outros
elementos informativos;
Planta de implantação em escala 1:200 ou 1:500 contendo orientação, indicação do
sistema de coordenadas do projeto, curvas de nível, limites do terreno, nome e
dimensionamento dos logradouros adjacentes ao terreno, vias de acesso e internas e
suas respectivas cotas, área de estacionamento, áreas cobertas e áreas ajardinadas,
cotas gerais, curvas de nível e outros elementos informativos.

38


Planta de cobertura em escala 1:100 contendo orientação, indicação do sistema de
coordenadas do projeto, indicação dos planos de cobertura com os respectivos
sentidos

de

escoamento

de

águas,

indicação

do

posicionamento

e

do

dimensionamento das calhas com os respectivos sentidos de escoamento de águas e
destino das mesmas, indicação dos detalhes dos diversos elementos tais como rufos e
arremates,

especificação

e

dimensionamento

dos

materiais

e

sistemas

(impermeabilização, isolamento termoacústico, estrutura) constituintes, limites do
terreno;
Planta de pavimento em escala 1:50 contendo orientação, indicação do sistema de
coordenadas do projeto, dos elementos estruturais distinguindo-os dos elementos de
vedação, dos níveis de piso, de cotas totais e parciais, detalhamentos, de função e
área de cada ambiente, do sentido de abertura das esquadrias, rebaixos, projeções e
sancas, enchimento, dutos e prumadas das instalações, soleiras e peitoris, projeção de
reservatórios d’água, localização e dimensionamento de todos os equipamentos, vãos
e esquadrias, fossas e sumidouros, pontos de água e esgoto;
Planta de forro em escala 1:50 contendo orientação, indicação do: sistema de
coordenadas do projeto e dos pontos das instalações, das placas ou lâminas
devidamente dimensionadas e com especificações completas, dos pontos de
iluminação e especificação das luminárias, dos sistemas de condicionamento
ambiental;
Cortes em escala 1:50 contendo indicação do: sistema de coordenadas do projeto,
distinção gráfica dos elementos estruturais, indicação dos perfis do terreno, de projeto
e pré-existentes, nível dos pisos, cotas parciais e totais;
Fachadas em escala 1:50 contendo orientação, indicação do sistema de coordenadas
do projeto, cotas parciais e totais de todos os componentes, indicação das divisas do
terreno, indicação e especificação de todos os componentes.
2.2.3.3. Deverão ainda ser apresentados os seguintes documentos, obrigatoriamente:
Estudo do regime de ventos, considerando a configuração local e o seu efeito na
direção e intensidade dos ventos;
Estudo do sombreamento causado pelo relevo e edificações vizinhas. (deve-se
apresentar no mínimo a máscara de sombreamento sobre a carta solar e planta de

39


situação em que esteja marcada a projeção das sombras sobre o terreno e seu trajeto
no solstício de verão e de inverno a cada duas horas);
Memorial descritivo, incluindo detalhamento dos materiais especificados, valores dos
coeficientes globais de transmissão térmica, dos coeficientes de reflexão da radiação
solar e de inércia térmica de cada elemento opaco ou translúcido da envolvente;
Resultados gráficos de simulação de temperatura interna de bulbo seco e de
temperatura externa todos os ambientes representativos do edifício, sem considerar a
retirada da carga térmica por meios ativos (as simulações deverão considerar sempre
um ambiente no último pavimento, incluindo-se as cargas térmicas de iluminação
artificial, equipamentos e ocupantes);
Desenhos explicativos do fluxo de ventilação interna nos ambientes;
Tabela com as taxas de renovação de ar por hora e a velocidade do ar para cada
ambiente, de acordo com os resultados de simulação efetuada;
Tabela com níveis de iluminamento previstos por iluminação natural, de acordo com os
resultados de simulação efetuada;
Detalhes construtivos do projeto do sistema de ventilação natural;
Detalhes construtivos do projeto dos elementos de proteção solar exterior, de acordo
com o estudo de máscara de sombreamento;
Aplicação da carta solar para todas as fachadas da edificação, indicando os horários de
insolação por fachada para os solstícios de inverno e verão;
Aplicação da carta solar para aberturas onde haverá insolação direta, para solstícios de
inverno e verão, e determinação do número de horas de insolação direta para os
ambientes onde for prevista tal ocorrência.

2.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.1. Desenhos de projeto
2.3.1.1. Diagrama unifilar: apresentará os circuitos principais, as cargas, as funções e
características dos principais equipamentos, tais como:
Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão;
Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe de
tensão;
40


Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, tensão
secundária, tipo e ligação dos enrolamentos;
Transformadores para instrumentos: classe de tensão, classe de exatidão, corrente ou
tensão primária, corrente ou tensão secundária, tipo de ligação;
Relés de proteção: indicação de funções;
Equipamentos de medição: indicação de função;
Condutores elétricos nus: tipos e bitolas;
Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor;
Pára-raios: tipo, tensão nominal;
Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica;
Fusíveis: tipo, corrente nominal.
2.3.1.2. Planta de situação da área: apresentará a locação das subestações, cabines
de medição, ponto de entrega da energia e redes de distribuição. Será em escala de
1:1000, topograficamente orientado e amarrado a pontos notáveis.
2.3.1.3. Plantas e cortes transversais e longitudinais da subestação: apresentarão a
disposição dos equipamentos da subestação, tais como disjuntores, transformadores,
chaves seccionadoras, quadros de medição, transformadores para instrumentos,
barramentos e malhas de terra.
2.3.1.4. Plantas e cortes transversais e longitudinais dos circuitos de distribuição: esses
desenhos apresentarão a disposição de todos os equipamentos do sistema de
distribuição elétrica, a disposição dos circuitos elétricos de distribuição, a locação das
cargas e indicarão suas potências, locação e características dos equipamentos de
emergência (geradores, sistemas de suprimento sem interrupção).
2.3.1.5. Plantas e cortes transversais e longitudinais do sistema de iluminação elétrica:
apresentarão a disposição dos circuitos de iluminação e tomadas, além das seguintes
informações:
Nível de iluminamento de cada ambiente;
Bitolas dos condutores e dutos;
Circuitos de alimentação de cada ponto de luz ou tomada.

41


2.3.2. Memorial descritivo
2.3.2.1. Apresentará as características principais do sistema elétrico, as cargas
consideradas, os fatores de carga e demanda.
2.3.2.2. Justificará a escolha das tensões de suprimento e distribuição.
2.3.2.3. Apresentará as especificações dos equipamentos e materiais e as
recomendações para execução da instalação.
2.3.2.4. Deverá conter as projeções de consumo e análise econômica das tarifas que
deverão ser contratadas, bem como as premissas que o sistema de gerenciamento de
energia deverá possuir para garantir um uso eficiente de energia elétrica.
2.3.2.5. Deverá apresentar um estudo de correção de fator de potência e as
características do sistema de correção adotado.
2.3.3. Memória de cálculo
2.3.3.1. Levantamento de cargas elétricas
Levantamento das cargas elétricas dos principais sistemas, tais como iluminação,
elevadores, cargas motrizes, cargas de aquecimento e refrigeração;
Atribuição do índice de iluminamento para cada local, avaliação do número de
lâmpadas necessárias para atendimento ao índice necessário, avaliação da carga
elétrica correspondente aos circuitos de iluminação (e definição dos circuitos de
iluminação, levando em consideração as correntes de carga, as quedas de tensão
máximas recomendadas, a suportabilidade dos condutores ao curto-circuito);
Levantamento de cargas para os circuitos de tomadas;
Levantamento das cargas que deverão ser alimentadas pelos circuitos de emergência.
2.3.3.2. Dimensionamento de circuitos elétricos, considerando uma queda de tensão
máxima de:
3% para iluminação, em instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa
tensão, a partir de uma rede de distribuição de baixa tensão;
5% para outras utilizações, quando alimentadas diretamente por um ramal de baixa
tensão, a partir de uma rede de distribuição de baixa tensão;
6% para iluminação, alimentados diretamente por uma subestação de transformação, a
partir de uma instalação de alta tensão;
8% para outras utilizações, alimentadas diretamente por uma subestação de
transformação, a partir de uma instalação de alta tensão.
42


2.3.3.3. O dimensionamento dos circuitos deverá considerar as correntes de carga nos
condutores e as temperaturas de trabalho, as quedas de tensão e a suportabilidade às
correntes de curto-circuito no ponto.
2.3.3.4. Cálculo das correntes de curto-circuito nos pontos mais importantes como
ponto de entrada de energia, secundário de transformadores, entrada dos quadros de
distribuição e de iluminação.
2.3.3.5. Dimensionamento da malha de aterramento: deverão ser considerados os
princípios de gerais preconizados pelas normas pertinentes, devendo ser calculados os
potenciais de passo, de malha e de toque, quando aplicável.
2.3.3.6. Dimensionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas
diretas.
2.3.3.7. Avaliação da demanda de instalação como um todo, para dimensionamento
dos circuitos de alimentação.
2.3.3.8. Avaliação do fator de potência dos circuitos principais, definindo a potência e
localização de capacitores para correção do fator de potência, quando aplicável.
2.3.3.9. Dimensionamento dos equipamentos de circuitos de emergência.
2.3.3.10. Dimensionamento e especificação do sistema de gerenciamento de energia
com os requisitos de operação do controle de cargas elétricas da edificação.

2.4. ILUMINAÇÃO

2.4.1. Disposições preliminares
2.4.1.1. Os desenhos de execução deverão ser completos e indicados todos os
detalhes como fabricante do equipamento, capacidade e detalhes construtivos.
2.4.1.2. Os desenhos deverão incluir não somente as plantas, mas também os cortes,
os

detalhes

construtivos,

dimensionais,

arranjos,

espaço

para

manutenção,

características de desempenho e capacidade.
2.4.1.3. Cada equipamento ou material indicado nos desenhos e proposto para
instalação deverá ser um produto de linha normal de fabricação, de firma já
estabelecida no mercado e que tenha experiência comprovada na fabricação dos
mesmos de modo a prever a necessária qualidade, acabamento e durabilidade

43


desejados. No entanto, pode ser prevista a utilização de técnicas que estejam em fase
de introdução no mercado, desde que justificável.
2.4.1.4. O projetista deverá anexar catálogos de todos os produtos especificados.
2.4.1.5. No caso de apresentação de catálogos gerais de produtos para a aprovação da
instalação, o projetista deverá assinalar quais são os produtos que estão sendo
propostos, de modo a facilitar a identificação dos mesmos dentro do catálogo geral.
2.4.1.6. Não deverão ser aceitas indicações generalizadas de produtos que não
mantenham informações específicas do equipamento proposto, tais como capacidade,
dimensões e desempenho.

2.4.2. Premissas adotadas
2.4.2.1. A iluminância considerada deverá estar de acordo com a NBR 5413 –
Iluminação de Interiores e NBR 5101 – Iluminação Pública.
2.4.2.2. Deverão ser consultados os preceitos da norma inglesa DD 73/82 ou alemã
DIN 5034/85 que estabelecem que os valores para iluminação natural. A iluminação
natural deve procurar atingir a 60% dos níveis fixados para iluminação artificial nos
horários e épocas do ano de maior contribuição solar.
2.4.2.3. O projeto de iluminação deverá indicar eficiência energética (lm/W) mínima
requerida pelos equipamentos especificados.
2.4.2.4. Os sistemas de iluminação deverão ter seccionamento local através de
interruptores na entrada dos ambientes. Nos ambientes com mais de 30 m2 e próximos
a fachadas envidraçadas, deve ser permitido o desligamento das lâmpadas mais
próximas às janelas, nos momentos de maior iluminação natural.
2.4.2.5. As luminárias adotadas deverão ser de alto rendimento e apropriadas ao
ambiente onde serão instaladas.
2.4.2.6. Não poderão ser utilizadas lâmpadas mistas, incandescentes e dicróicas, a
menos que devidamente justificado pelo projetista. As lâmpadas incandescentes
podem ser utilizadas em áreas de fluxo de pessoas variável em que se justifica o uso
de minuterias ou interruptores automáticos por presença.
2.4.2.7. É vedada a utilização de lâmpadas a vapor de mercúrio.
2.4.2.8. Sempre que possível, para lâmpadas fluorescentes compactas, utilizar aquelas
que possuam reator em separado.
44


2.4.2.9. As lâmpadas fluorescentes tubulares devem ser as de maior eficiência. Fica
vedado o emprego de lâmpada fluorescente de 40W e 20W, recomendando-se as de
32W e 16 W, respectivamente. Deverão ser empregadas com reatores eletrônicos de
alto fator de potência e baixa distorção de harmônicos, com capacidade de dimerização
onde requerida.

2.4.3. Controle da iluminação
2.4.3.1. Todos os sistemas de iluminação, exceto os de emergência e de sinalização de
saída, deverão ser providos com controle manual, automático ou programável.
2.4.3.2. Qualquer espaço confinado por paredes ou divisórias deverá ser provido com
controles que, em conjunto ou individualmente, sejam capazes de desligar as lâmpadas
dentro daquele espaço. A exceção se refere à Iluminação requerida por questões de
segurança.
2.4.3.3. Cada espaço confinado por paredes ou divisórias deverá possuir um ponto de
controle e, adicionalmente, um ponto de controle para cada área de 40 m2 ou para
cada 1500 W de iluminação associada àquele espaço, o que levar ao maior número de
pontos de controle. O segundo ponto de controle para áreas menores que 40 m2
existirá caso esta área seja utilizada para o desenvolvimento de uma atividade
específica.
2.4.3.4. A tabela a seguir apresenta os tipos de controles que podem ser utilizados e a
equivalência de cada tipo para com o número de pontos de controle.
Tabela 4: Pontos de controle
Equivalência em número de

Tipo de controle

pontos de controle

Interruptor

1

Sensor de presença

2

Controlador horário

2

Dimerização manual (com desliga)

2

Dimerização automática (sensor de luminosidade)

3

45


2.4.3.5.
2.4.3.6. Para áreas de uso geral que tenham contribuição expressiva da iluminação
natural, deverá ser previsto um ponto controlado por sensor de luminosidade.
2.4.3.7. Todos os pontos de controle deverão poder ser acessados pelas pessoas que
ocupam ou usam o espaço, excetuando-se os controles de iluminação que deverão
estar localizados remotamente como nos casos a seguir:
Controladores de áreas de uso geral;
Controladores automáticos;
Controladores programáveis;
Controladores que requeiram pessoal treinado para sua operação;
Controladores de segurança ou emergência.
2.4.3.8. A iluminação externa deverá ser controlada automaticamente por controlador
horário ou fotocélula, individualmente ou em conjunto. Os controladores horários
deverão ser automáticos ou com capacidade de ajuste para 7 dias e para variações
sazonais da iluminação natural. Os controladores horários deverão manter sua
programação no caso de falta de energia por, no mínimo, 4 horas.
2.4.3.9. Os variadores de luminosidade que utilizam resistência não deverão ser
utilizados.
2.4.3.10. A ligação de circuitos de alimentação de lâmpadas de descarga entre fase e
neutro, em função das correntes harmônicas que podem circular no condutor neutro,
deve ser realizada com especial atenção.
2.4.3.11. Somente deverão ser utilizados condutores de cobre.
2.4.3.12. Em retrofit de luminárias fluorescentes deverá ser observado o seguinte:
Deverão ser realizadas medidas físicas das luminárias existentes que servirão de base
para o desenvolvimento das luminárias revitalizadas;
As características ópticas e construtivas, estado de conservação, possibilidades de
reforma e fixação das luminárias existentes deverão ser observadas;
A aferição do desempenho de luminárias que sofreram retrofit ocorrerá após 100 horas
de funcionamento das lâmpadas;
As luminárias deverão ser providas de sistema que permita fácil substituição das
lâmpadas sem o uso de ferramentas. O reator deverá poder ser facilmente acessado.

46


2.4.4. Documentação a ser fornecida
2.4.4.1. Plantas e Cortes Transversais e Longitudinais do Sistema de Iluminação
Elétrica: esses desenhos deverão apresentar a disposição dos circuitos de iluminação
e tomadas, as bitolas dos condutores e dutos e a que circuito está ligado cada ponto de
luz ou tomada.
2.4.4.2. Memorial Descritivo: deverá apresentar as características principais do sistema
de iluminação, as cargas consideradas, justificativa do sistema de controle adotado e
as recomendações para a execução da instalação. Deverá conter as premissas de
integração com sistema de gerenciamento de energia da edificação (se houver), de
forma a garantir um uso eficiente de energia elétrica.
2.4.4.3. Lista de Materiais: deverá conter as especificações dos equipamentos e
materiais, acompanhados dos respectivos quantitativos. Estas especificações deverão
ser completas abrangendo todos os itens dos equipamentos e materiais.
Na especificação de reatores de iluminação deverá constar no mínimo: descrição do
tipo de reator (eletrônico ou eletromagnético), potência, perdas máximas, vida média
estimada, máxima taxa de distorção harmônica, tensão de alimentação e fator de fluxo
luminoso mínimo;
Na especificação de lâmpadas deverá constar no mínimo a descrição do tipo de
lâmpada, temperatura de cor, índice de reprodução de cores, vida média estimada e
fluxo luminoso;
Na especificação de luminárias deverá constar no mínimo: descrição do tipo de
luminária, rendimento mínimo, considerações sobre o tipo de refletor, difusor, corpo
e/ou aleta.
2.4.4.4. Memória de Cálculo: deverá conter a atribuição do nível de iluminamento para
cada local (conforme NBR 5413), avaliação do número de lâmpadas necessárias para
atendimento ao índice necessário, avaliação da carga elétrica correspondente aos
circuitos de iluminação, definição dos circuitos de iluminação (levando em consideração
as correntes de carga, as quedas de tensão máximas recomendadas, a suportabilidade
dos condutores ao curto-circuito).
2.4.4.5. O projetista poderá utilizar programas computacionais para cálculo e
dimensionamento de sistemas, desde que observado o disposto nos itens anteriores, e

47


validados por entidades ou fabricantes conceituados. Neste caso, são aceitos os
relatórios de saída dos programas, desde que cumpridas as exigências deste Caderno.

2.5. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

2.5.1. Estimativa de carga térmica
2.5.1.1. A estimativa de carga térmica deve ser realizada a partir das características
construtivas consolidadas no projeto arquitetônico, de instalações elétricas/eletrônicas,
da ocupação prevista dos ambientes e de todas as informações relevantes a esta
estimativa.
2.5.1.2. Serão aceitos métodos apresentados pela ASHRAE em seu Handbook of
Fundamentals ou em sua publicação Cooling Load Estimation Manual. Outras
referências devem ser previamente aprovadas pela fiscalização do projeto.
2.5.1.3. Para condições exteriores, serão aceitas as apresentadas na norma NBR
6401, relativas à cidade do Rio de Janeiro. Outras referências podem ser aceitas, caso
a instalação esteja localizada em região com características climáticas diferentes da
referência original, e obtidas a partir de órgão oficial ou de informações apresentadas
pela PCRJ.
2.5.1.4. Para condições interiores, devem ser inicialmente considerados os valores
apresentados na NBR 6401. Podem ser considerados, alternativamente, valores
apresentados pela ASHRAE em suas publicações Handbook of Fundamentals e HVAC
Applications 9.
2.5.1.5. É admitida, para efeito de estimativa de carga térmica, a introdução de fatores
de segurança, que devem ser devidamente explicitados.
2.5.1.6. O projetista deve considerar alternativas adicionais de proteção passiva e
isolamento térmico, ainda que não considerados no projeto arquitetônico, cabendo a
devida informação à coordenação.
2.5.1.7. A taxa de ar exterior considerada deve respeitar os valores mínimos contidos
nas referências apresentadas nos itens 1.5.1.2, 1.5.1.3 e 1.5.1.4. Considerações
adicionais ou em divergência a estas referências devem ser justificadas pelo projetista.
2.5.1.8. Os ganhos térmicos por infiltração de ar, se considerados isoladamente, devem
ser apresentados e justificados.
48


2.5.1.9. Os ganhos térmicos nos dutos, se considerados isoladamente, devem ser
apresentados e justificados.
2.5.1.10. O projetista deverá apresentar relatório com estimativa de carga térmica,
contendo obrigatoriamente os seguintes elementos:
Condições exteriores de projeto, extremas e média;
Condições interiores de projeto, extremas e média;
Premissas adotadas para cálculo (materiais de construção, ganhos por equipamentos
internos, ganhos por ocupação, ganhos por infiltração e ar exterior);
Taxas de renovação ou vazão de ar exterior;
Método de cálculo utilizado;
Fatores de segurança adotados;
Carga térmica máxima e mínima, para o sistema, considerando simultaneidade dos
ganhos térmicos;
Cargas térmicas máxima e mínima calculadas para cada ambiente10;
Curva diária de carga extrema, para o sistema;
Vazões de ar, máxima e mínima, para cada ambiente.
2.5.1.11. O projetista poderá utilizar-se de programas computacionais para estimativa
de carga térmica, desde que observado o disposto nos itens anteriores, e validados por
entidades ou fabricantes conceituados. Neste caso, são aceitos os relatórios de saída
do programa desde que cumpridas as exigências do item 2.5.1.10.
2.5.2. Cálculo de vazões de ar (ventilação mecânica)
2.5.2.1. O projetista deve calcular as vazões de ar requeridas pelos sistemas de
ventilação mecânica, em função da destinação a eles prevista (pressurização, exaustão
de máquinas ou ambientes, conforto térmico).
2.5.2.2. Serão aceitos métodos apresentados pela ASHRAE em seu Handbook of
Fundamentals. Outras referências devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.
2.5.2.3. O projetista deverá apresentar relatório contendo obrigatoriamente os
seguintes elementos:
Condições interiores e exteriores de projeto;
Premissas adotadas para cálculo;
Método de cálculo utilizado;
Fatores de segurança adotados;
49


Vazões de ar para cada ambiente;
Vazões de ar para cada trecho de duto.

2.5.3. Dimensionamento de dutos e outros dispositivos
2.5.3.1. A partir das cargas térmicas calculadas, o projetista deve determinar a vazão
de ar para cada ambiente.
2.5.3.2. O dimensionamento de dutos deve considerar os limites de velocidade
apresentados na NBR 6401. Não havendo restrições para dimensões dos dutos,
devem ser considerados os valores mínimos apresentados nesta norma.
2.5.3.3. As redes de dutos devem preferencialmente ser dimensionadas pelos
seguintes métodos:
Perda de carga constante;
Recuperação estática.
2.5.3.4. As perdas por fricção devem ser calculadas em função do material previsto
para construção do duto.
2.5.3.5. Deverão ser priorizadas formas construtivas (derivações, curvas e junções) que
apresentem menores perdas de carga localizadas.
2.5.3.6. Terminais (grelhas e difusores) deverão ser selecionados para a menor perda
de carga localizada possível, respeitando-se as necessidades de alcance do jato de ar
e nível de ruído admissível para cada ambiente.
2.5.3.7. Dispositivos de controle de vazão (dampers e registros) localizados na rede de
dutos devem ser dimensionados para a menor perda de carga possível, respeitando-se
critérios de velocidade adotados.
2.5.3.8. Os filtros instalados na rede de dutos devem ser dimensionados para menor
perda de carga possível, respeitando-se suas características funcionais.
2.5.3.9. O projetista deverá apresentar memória de cálculo para a rede de dutos,
contendo no mínimo as seguintes informações:
Critério de dimensionamento;
Esquema unifilar, com vazões por segmento de duto e terminais;
Velocidades consideradas para cada segmento de duto;
Critérios de seleção para grelhas e difusores;
Perdas de carga em segmentos de duto;
50


Perdas de carga em terminais;
Perdas de carga em dispositivos de controle de vazão;
Perdas de carga em filtros;
Pressão estática requerida para ventiladores de insuflação.
2.5.3.10. O projetista pode acrescentar fator de segurança sobre a pressão estática
requerida, desde que explicitado.
2.5.3.11. A classe de pressão utilizada para projeto e construção dos dutos deve ser a
menor possível.

2.5.4. Dimensionamento de resfriadores de líquido – ciclo por compressão
2.5.4.1. Esta seção aplica-se exclusivamente a sistemas com expansão indireta por
ciclo de compressão, utilizando água gelada ou solução (brine) como fluido
intermediário.
2.5.4.2. Em função das potências térmicas requeridas pelos resfriadores, e sem ignorar
outros critérios de projeto, devem ser priorizadas em ordem crescente as seguintes
alternativas:
Resfriadores com compressores centrífugos;
Resfriadores com compressores a parafuso;
Resfriadores com compressores alternativos.
2.5.4.3. Da mesma forma, devem ser priorizados sistemas com condensação a água
com relação aos com condensação a ar.
2.5.4.4. Os seguintes recursos devem preferencialmente ser disponíveis dos
resfriadores especificados:
Válvulas de expansão eletrônica;
Acionamento com inversores de freqüência;
Controle eletrônico de capacidade;
Interface para controlador externo de demanda.
2.5.4.5. Caso o resfriador selecionado não possua interface para controlador externo
de demanda, os dispositivos de controle devem obrigatoriamente permitir recursos de
controle externos que não comprometam a segurança do equipamento.

51


2.5.4.6. O resfriador selecionado deve permitir diferentes pontos de operação
programados (set-points), moduláveis em função da carga térmica ou condições
exteriores.
2.5.4.7. Todo equipamento selecionado deve apresentar informações do fabricante
quanto ao desempenho energético, específico para as condições de operação
previstas 11.
2.5.4.8. O projetista deve considerar, para estabelecimento das condições de operação
e sem comprometimento das demais premissas de projeto, os menores valores
possíveis para:
Gradiente de temperatura ao longo do evaporador e condensador;
Perda de carga através do evaporador e condensador;
Potência requerida de acionamento.
2.5.4.9. Para instalações onde seja previsto mais de um resfriador em operação, o
projetista deve considerar a alternativa de arranjo em linha dos evaporadores, ou seja,
evitar o arranjo em paralelo.
2.5.4.10. O projetista deve considerar, sem comprometimento de outros aspectos
(especialmente as prescrições do Protocolo de Montreal e seus desdobramentos), a
utilização do fluido refrigerante que apresente melhor desempenho energético
(potência térmica / vazão deslocada).
2.5.4.11. Caso seja adotado sistema de armazenamento térmico com gelo, o projetista
deve avaliar o desempenho energético do resfriador para as temperaturas de
circulação de solução (brine).
2.5.4.12. Caso seja adotado sistema de armazenamento térmico com água gelada, o
projetista deve avaliar o desempenho térmico do resfriador para os gradientes de
temperatura adotados para o projeto de armazenamento térmico.
2.5.4.13. O projetista deverá apresentar memória de cálculo para a seleção do
resfriador, contendo no mínimo as seguintes informações:
Potência térmica desenvolvida (evaporador e condensador);
Potência elétrica total requerida;
Temperaturas de entrada da água (evaporador e condensador);
Gradientes de temperatura da água (evaporador e condensador);
Vazão de água (evaporador e condensador);
52


Pontos de operação ajustados;
Recursos de controle exterior previstos;
Estágios de capacidade;
Cópias de documentos de fornecedores, com indicação dos pontos de operação
previstos.

2.5.5. Dimensionamento de resfriadores de líquido – ciclo por absorção
2.5.5.1. Esta seção aplica-se exclusivamente a sistemas com expansão indireta por
ciclo de absorção, utilizando água gelada ou solução (brine) como fluido intermediário.
2.5.5.2. Em função das potências térmicas requeridas pelos resfriadores, e sem ignorar
outros critérios de projeto, devem ser priorizadas em ordem crescente as seguintes
alternativas:
Resfriadores com duplo efeito;
Resfriadores com simples efeito.
2.5.5.3. O resfriador selecionado deve permitir diferentes pontos de operação
programados (set-points), moduláveis em função da carga térmica ou condições
exteriores.
2.5.5.4. Todo equipamento selecionado deve apresentar informações do fabricante
quanto ao desempenho energético, específico para as condições de operação
previstas.
2.5.5.5. O projetista deve considerar, para estabelecimento das condições de operação
e sem comprometimento das demais premissas de projeto, os menores valores
possíveis para:
Gradiente de temperatura ao longo do evaporador e condensador;
Perda de carga hidráulica ao longo do evaporador e condensador;
Potência requerida de acionamento (térmica).
2.5.5.6. O projetista deverá apresentar memória de cálculo para seleção do resfriador,
contendo no mínimo as seguintes informações:
Potência térmica desenvolvida (evaporador e condensador);
Potência elétrica total requerida;
Potência térmica total requerida;
Fonte de potência térmica requerida;
53


Temperaturas de entrada da água (evaporador e condensador);
Gradientes de temperatura da água (evaporador e condensador);
Vazão de água (evaporador e condensador);
Pontos de operação ajustados;
Cópias de documentos de fornecedores, com indicação dos pontos de operação
previstos.

2.5.6. Dimensionamento de torres de resfriamento de água
2.5.6.1. Esta seção é aplicável apenas a sistemas com condensação a água.
2.5.6.2. O projetista deve dimensionar as torres de resfriamento a partir das estimativas
de carga térmica, da seleção de resfriadores de líquido e das condições ambientes do
local da instalação.
2.5.6.3. Em função das potências térmicas requeridas pelas torres, e sem ignorar
outros critérios de projeto, devem ser priorizadas em ordem crescente as seguintes
alternativas:
Torres com fluxo em contracorrente;
Torres com fluxo cruzado.
2.5.6.4. Da mesma forma, devem ser priorizados equipamentos que utilizem:
Ventiladores axiais;
Ventiladores centrífugos.
2.5.6.5. Os seguintes recursos devem preferencialmente ser disponíveis:
Motores com dupla velocidade;
Ventiladores com ângulos de pás ajustáveis;
Termostatos de duplo estágio.
2.5.6.6. Os dispositivos de controle devem obrigatoriamente permitir recursos de
controle externos que não comprometam a segurança do equipamento.
2.5.6.7. Obrigatoriamente, as torres devem possuir termostatos de mínima temperatura
para controle dos respectivos motores.
Todo equipamento selecionado deve apresentar informações do fabricante quanto ao
desempenho energético, específicas para as condições de operação previstas.
2.5.6.8. O projetista deverá apresentar memória de cálculo para a seleção da torre de
resfriamento, contendo no mínimo as seguintes informações:
54


Potência térmica desenvolvida;
Potência elétrica total requerida;
Temperaturas de entrada da água e saída da água;
Vazão de água;
Condições externas de referência;
Recursos de controle exterior previstos;
Cópias de documentos de fornecedores, com indicação dos pontos de operação
previstos.

2.5.7. Dimensionamento de equipamentos para sistemas locais
2.5.7.1. Todos os equipamentos portáteis de climatização utilizados em sistemas locais
devem obrigatoriamente ser certificados pelo INMETRO/PROCEL, e estarem
enquadrados no grupo “A” de eficiência energética, conforme critérios destas
entidades.
2.5.7.2. Para climatizadores tipo split-system, que não possuem esta certificação, o
projetista deve considerar apenas os que apresentem desempenho energético
equivalente aos condicionadores enquadrados no grupo “A” de eficiência energética.
Serão aceitos, para efeito de referência, valores apresentados pelos fabricantes em
catálogos técnicos e de referência, especificando a metodologia de cálculo da
eficiência energética.

2.5.8. Dimensionamento de redes hidráulicas
2.5.8.1. As redes hidráulicas integrantes do sistema de ar condicionado devem ser
dimensionadas a partir das vazões requeridas para resfriadores, climatizadores e torres
de resfriamento.
2.5.8.2. O projetista pode optar por incluir fatores de segurança a serem aplicados
sobre as vazões requeridas, para o dimensionamento das tubulações. Caso incluído,
este fator deve ser claramente apresentado na memória de cálculo.
2.5.8.3. O dimensionamento de tubulações deve considerar os limites de velocidade
apresentados na NBR 6401. Não havendo restrições para dimensões de tubulações,
devem ser considerados os valores mínimos apresentados nesta norma.

55


2.5.8.4. As perdas por fricção devem ser calculadas em função do material previsto
para construção das tubulações. Como referência, não devem ser projetados sistemas
cuja perda represente mais de 4 (quatro) metros por 100 (cem) metros de tubulação.
2.5.8.5. Deverão ser priorizadas formas construtivas (derivações, curvas e junções) que
apresentem menores perdas de carga localizadas.
2.5.8.6. Dispositivos de controle de vazão (registros e válvulas motorizadas) localizados
nas tubulações hidráulicas devem ser dimensionados para a menor perda de carga
possível, respeitando-se critérios de velocidade adotados.

2.5.9. Dimensionamento de ventiladores – vazão constante
2.5.9.1. Este item aplica-se a ventiladores de insuflação com potência de acionamento
igual ou superior a 0,5 kW.
2.5.9.2. Os ventiladores de insuflação deverão ser dimensionados para as vazões de ar
pressão estática requeridas para as redes de dutos.
2.5.9.3. Sobre o valor da pressão estática calculada para a rede de dutos, serão
acrescidas as perdas internas dos climatizadores (se for o caso), especialmente
serpentinas.
2.5.9.4. Tendo-se os valores requeridos de vazão e pressão estática total, o projetista
deverá selecionar o ventilador que apresente melhor rendimento para esta condição.
2.5.9.5. O projetista deve obrigatoriamente calcular a potência requerida para
acionamento dos ventiladores.
2.5.9.6. Todos os conjuntos onde ventiladores sejam acionados por sistemas de
correias devem ser dotados de polias reguláveis, no lado do acionamento (motor). Para
estes casos, devem ser selecionadas correias com capacidade de acionamento
integral, evitando-se o uso de múltiplas correias.
2.5.9.7. O projetista deve obrigatoriamente fazer constar da documentação de projeto
folhas de dados dos ventiladores selecionados, contendo no mínimo:
Pontos de operação de seleção;
Curva de carga característica do ventilador selecionado, com indicação do(s) ponto(s)
de operação;
Forma construtiva, conforme padrões AMCA;

56


Rotação nominal do ventilador e acionamento, com relações de polias (quando
aplicável);
Tipos de mancais;
Potência requerida;
Tipo de acionamento.
2.5.9.8. Devem ser especificados conjuntos ventilador-acionamento montados em base
comum. Para acionamentos por correias, a base deve ser regulável e permitir
alinhamento sem necessidade de remoção de qualquer equipamento.
2.5.9.9. A potência requerida para acionamento não deve ser superior a 0,5 W por cada
m3/h de ar insuflado.
2.5.10. Dimensionamento de ventiladores – vazão variável
2.5.10.1. Para sistemas com vazão de ar variável, com utilização de dampers
motorizados ou outros que mantenham a rotação do ventilador, o projetista deve
certificar-se de que o ventilador opera em faixas de rendimento satisfatórias em todos
os pontos previstos de operação.
2.5.10.2. Para sistemas com vazão de ar variável, com utilização de inversores de
freqüência ou outros que alterem a rotação do ventilador, o projetista deve certificar-se
de que o ventilador opera em faixas de rendimento satisfatório para as respectivas
curvas características.
2.5.10.3. A potência requerida para acionamento não deve ser superior a 0,7 W por
cada m3/h de ar insuflado.

2.5.11. Dimensionamento de bombas
2.5.11.1. As bombas deverão ser dimensionadas para as vazões de água ou solução
(brine) calculadas a partir da estimativa de carga térmica, da seleção de resfriadores de
líquido ou climatizadores com condensação a água e de torres de resfriamento.
2.5.11.2. As pressões requeridas serão calculadas a partir da topologia do sistema e de
traçado básico previsto, incluindo-se as perdas devidas a dispositivos de bloqueio e
controle.
2.5.11.3. Também serão acrescidas as perdas devidas aos equipamentos instalados ao
longo das linhas, tais como evaporadores e condensadores, filtros e tanques.

57


2.5.11.4. Tendo-se os valores requeridos de vazão e pressão total, o projetista deverá
selecionar a bomba que apresente melhor rendimento para esta condição, respeitandose as limitações construtivas dos equipamentos.
2.5.11.5. O projetista deve avaliar, para uma mesma carcaça, as diferentes alternativas
para rotores, buscando sempre a de melhor desempenho.
2.5.11.6. O projetista deve obrigatoriamente calcular a potência requerida para
acionamento das bombas.
2.5.11.7. Para sistemas com vazão de água variável, com utilização de válvulas
motorizadas ou outros dispositivos que mantenham a rotação da bomba, o projetista
deve certificar-se de que a mesma opera em faixas de rendimento satisfatórias em
todos os pontos previstos de operação.
2.5.11.8. Para sistemas com vazão de água variável, com utilização de inversores de
freqüência ou outros que alterem a rotação da bomba, o projetista deve certificar-se de
que a mesma opera em faixas de rendimento satisfatório para as respectivas curvas
características.
2.5.11.9. O projetista deve obrigatoriamente fazer constar da documentação de projeto
folhas de dados das bombas selecionadas, contendo no mínimo:
Pontos de operação de seleção;
Curva de carga característica da bomba selecionada, com indicação do(s) ponto(s) de
operação;
Forma construtiva, conforme padrões ANSI;
Rotação nominal da bomba e acionamento;
Tipos de mancais;
Potência requerida;
Tipo de acoplamento;
Tipo de selagem.
2.5.11.10. Devem ser especificados conjuntos bomba-acionamento montados em base
comum. A base deve permitir o alinhamento do conjunto sem necessidade de remoção
de qualquer equipamento.
2.5.11.11. Devem ser evitadas bombas com construção “monobloco”.
2.5.11.12. As bombas preferencialmente devem utilizar selos mecânicos, para
selagem.
58


2.5.11.13.

O

conjunto

bomba-acionamento

deve

preferencialmente

utilizar

acoplamentos rígidos.
2.5.12. Dimensionamento de climatizadores tipo self-contained
2.5.12.1. Os climatizadores deverão ser selecionados em função da carga térmica
estimada e vazão de ar requeridas para cada equipamento.
2.5.12.2. Em função das potências térmicas requeridas, e sem ignorar outros critérios
de projeto, devem ser priorizados em ordem crescente climatizadores com as seguintes
alternativas:
Compressores rotativos;
Compressores alternativos.
2.5.12.3. De mesma forma, devem ser priorizados equipamentos com condensação a
água, com relação aos com condensação a ar.
2.5.12.4. Os equipamentos devem possuir, preferencialmente, os seguintes recursos:
Conexão para termostato externo;
Compressores com múltiplos estágios de capacidade.
2.5.12.5. O projetista deve obrigatoriamente fazer constar da documentação de projeto
folhas de dados dos ventiladores selecionados, contendo no mínimo:
Potência térmica desenvolvida;
Potência elétrica requerida;
Condições de entrada do ar no equipamento;
Vazão de ar de insuflação;
Vazão de água de condensação (quando aplicável)
2.5.13. Dimensionamento de climatizadores tipo fan-coil
2.5.13.1. Os climatizadores deverão ser selecionados em função da carga térmica
estimada e vazão de ar calculada. Também deverá ser considerado o gradiente de
temperatura previsto nos resfriadores de líquido.
2.5.13.2. O selecionamento da serpentina deverá ser realizado considerando as
condições previstas de entrada e saída do ar. O projetista deve avaliar as alternativas
que apresentem, pela ordem:
Menor perda de carga do lado da água;
Menor perda de carga do lado do ar.
2.5.13.3. O projetista deve obrigatoriamente fazer constar da documentação de projeto:
59


Potência térmica desenvolvida;
Potência elétrica requerida;
Condições de entrada do ar no equipamento;
Vazão de ar;
Forma construtiva (posição hidráulica e posição de descarga do ar).

2.5.14. Dimensionamento de motores
2.5.14.1. Esta seção aplica-se a motores com potência nominal igual ou superior a 0,7
kW.
2.5.14.2. Todos os motores de acionamento de equipamentos componentes do sistema
de ar condicionado deverão ser da linha de alto rendimento, com valores mínimos de
rendimento não inferiores aos estabelecidos na norma NBR 7094.
2.5.14.3. Motores elétricos de potência nominal igual ou inferior a 5,5 kW não deverão
operar, na condição nominal de projeto do equipamento acionado, com um
carregamento inferior a 85 % de sua potência nominal.
2.5.14.4. Motores elétricos de potência nominal superior a 5,5 kW não deverão operar,
na condição nominal de projeto do equipamento acionado, com um carregamento
inferior a 90 % de sua potência nominal.
2.5.14.5. Os motores elétricos de acionamento dos compressores deverão formar,
preferencialmente, um conjunto à parte do compressor.
2.5.14.6. Para motores elétricos que são parte integrante do compressor (compressor
semi-hermético) os mesmos deverão estar em conformidade com as seguintes normas,
por ordem de preferência:
NBR 7094
IEC 34
NEMA MG-1
2.5.14.7. Particularmente no que se refere ao rendimento, esses motores devem
atender aos valores mínimos da linha de alto rendimento especificados naquelas
normas. Além disto, esses motores não devem causar desequilíbrios ou distorções no
sistema elétrico que os supre.

60


2.5.14.8. Para motores fornecidos juntamente com outros equipamentos (bombas,
ventiladores e torres de resfriamento), devem ser obedecidos os critérios de
dimensionamento apresentados para os respectivos equipamentos acionados.
2.5.14.9. Todos os motores, excluindo-se os que fazem parte do conjunto compressor,
deverão obedecer às características construtivas apresentadas nas normas NBR 5432
e NBR 5031.
2.5.14.10. Preferencialmente, devem ser especificados motores com montagem em pé
sobre estrutura, evitando-se os fixadas por flanges.
2.5.14.11. O projetista deve obrigatoriamente fazer constar da documentação de
projeto folhas de dados dos motores selecionados, contendo no mínimo:
Tipo do motor;
Identificação do equipamento acionado;
Sistema de refrigeração;
Potência nominal;
Freqüência de operação;
Fator de potência (nominal);
Tensão e corrente de operação (nominal);
Rotação assíncrona (nominal);
Forma construtiva.
2.5.14.12. Os motores não devem considerar, para dimensionamento, o fator de
serviço como referência para potência do conjunto acionado.
2.5.15. Isolamento térmico – dutos
2.5.15.1. Todos os dutos, incluindo os de retorno de ar e caixas plenum, devem ser
termicamente isolados conforme Tabela 5.
2.5.15.2. Os requisitos para isolamento térmico são divididos em duas categorias
básicas, uma para dutos expostos ao ambiente externo e outro para dutos instalados
em ambientes internos, mesmo que climatizados.
2.5.15.3. Os requisitos para dutos interiores dependem do valor de dT, definido como a
diferença de temperatura de bulbo seco entre o ar contido no tudo e o ambiente que
circunda o duto, ambos para condições extremas de projeto.

61


2.5.15.4. Os valores de resistividade listados na Tabela 5 referem-se unicamente ao
material utilizado para isolamento térmico, excluindo-se valores de película do ar, mas
considerando o possível revestimento externo do isolamento.
2.5.15.5. Para dutos de insuflação e retorno, caso as temperaturas do ar não sejam
calculadas, deve-se considera-las como iguais a 13oC.
2.5.15.6. Para dutos localizados em áreas abertas e ventiladas (mas não climatizadas),
deve-se considerar a temperatura do ambiente como igual a 5oC superior à
temperatura externa de projeto.
2.5.15.7. Para dutos localizados em áreas abertas mas mal ventiladas, deve-se
considerar a temperatura do ambiente como igual a 20oC superior à temperatura
externa de projeto.
2.5.15.8. Para dutos localizados em galerias, poços (shafts) ou outras cavidades, devese considerar a temperatura do ambiente como igual à temperatura externa de projeto.
2.5.15.9. Para dutos localizados em áreas com fontes adicionais de aquecimento
(exemplo: sala de painéis elétricos, salas de máquinas), deve-se considerar um
adicional de pelo menos 5oC na temperatura externa de referência.
Tabela 5: Isolamento térmico – dutos

2.5.15.10. As considerações apresentadas nos itens anteriores não se aplicam a caixas
plenum ou componentes montados em fábrica, e que constituam parte de
equipamentos. Também não necessitam ser obedecidas estas considerações nos
casos de dutos cujo isolamento reduzido não represente ganhos térmicos, como no
caso de alguns dutos de exaustão ou recirculação de ar.

62


2.5.16. Isolamento térmico – tubulações
2.5.16.1. As tubulações integrantes do sistema de ar condicionado devem ser isoladas
de acordo com a Tabela 6 (válida para materiais com condutibilidade entre 0,23 e 0,27
[BTU x in / (h x ft3 x oF)]

Tabela 6: Isolamento térmico – tubulações

2.5.16.2. Os valores apresentados na Tabela 6 correspondem a espessuras mínimas
para isolamento térmico enquadrados nas faixas de condutividade listadas, e nas
temperaturas de operação consideradas. Tais condutividades são típicas para
materiais como fibra de vidro ou espumas elastoméricas.
2.5.16.3. Se outros produtos forem utilizados para o isolamento, a espessura deve ser
ajustada segundo a fórmula abaixo:

T = PR x [ 1 + (t/PR)K/k – 1 ]
T : espessura mínima do isolamento térmico, para material com condutividade K. [in]
t : espessura do isolamento, segundo Tabela 6. [in]
PR : raio externo da tubulação, real (ressaltando-se que o diâmetro nominal não
corresponde necessariamente ao diâmetro do tubo). [in]
K : condutividade do material considerado para isolamento. [BTU x in / (h x ft2 x oF)]
k : valor inferior para condutividade apresentada na Tabela 6 para a condição de
temperatura do fluido. [BTU x in / (h x ft2 x oF)]

2.5.17. Controles
2.5.17.1. Cada zona de controle deve possuir um sensor de temperatura individual.
2.5.17.2. Não devem ser agrupadas em uma única zona de controle ambientes com
paredes e vidros exteriores juntamente com ambientes internos.
63


2.5.17.3. Não devem ser agrupados em uma única zona de controle ambientes com
vidros voltados para diferentes orientações, a menos que haja comunicação entre estes
ambientes, suficiente para circulação do ar de modo a manter-se temperatura
constante.
2.5.17.4. Para ambientes que requeiram uma larga faixa de temperatura de controle,
pode ser utilizado mais de um sensor de temperatura.
2.5.17.5. Instalações que possuam regime de utilização definido devem possuir
dispositivos automáticos de controle de modo a permitir programação automática de
ligamento e desligamento de equipamentos.
2.5.17.6. Sistemas de grande capacidade (maior ou igual a 350 TR), atendendo áreas
que possuam utilização não simultânea superior a 750 horas anuais, devem ser
providos com dispositivos de controle que permitam bloqueio e isolamento de cada
zona, evitando a circulação de água gelada (sistemas com expansão indireta) ou ar
(expansão direta).
2.5.17.7. Sistemas que possuam controle adicional de umidade devem possuir
controles por umidostados, considerando zonas de controle similares às de
temperatura.
2.5.17.8. Para sistemas com umidificação, o controle deve permitir ajuste inferior de, no
mínimo, 30 % de umidade relativa.
2.5.17.9. Para sistemas com desumidificação, o controle deve permitir ajuste superior
de, no mínimo, 60 % de umidade relativa.

2.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.1. Disposições preliminares
2.6.1.1. O projeto hidráulico deve ser detalhado a partir das premissas apresentadas na
etapa de projeto básico.

2.6.2. Controles
2.6.2.1. O controle de bombas e outros equipamentos acionados por motores deve ser
automatizado, evitando-se intervenções manuais e dependência de operadores.

64


2.6.2.2. Devem ser previstos dispositivos temporizadores para os equipamentos,
evitando sua utilização no horário de ponta.
2.6.2.3. Para equipamentos dispostos em baterias em paralelo, cada equipamento
deve

ter

acionamento

temporizado,

evitando

que

entrem

em

operação

simultaneamente.
2.6.2.4. O controle de bombas de recalque deve ser realizado por controles de níveis
em tanques superiores, garantindo no entanto que o nível mínimo permita suprimento
de água à instalação por um período mínimo de seis horas consecutivas.
2.6.2.5. O controle de bombas de poço deve ser realizado por controles de níveis em
tanques inferiores.
2.6.2.6. O controle de bombas de águas pluviais e esgotamento deve ser automático e
sem restrições de horários de funcionamento.
2.6.2.7. Todos os painéis elétricos de equipamentos devem possuir contatos
disponíveis para interligação a sistema de gerenciamento de energia.

2.6.3. Medições setoriais
2.6.3.1. Devem ser previstos em projeto medidores (hidrômetros) internos à instalação,
em ramais de alimentação de sistemas significativos (como por exemplo lavanderias,
cozinhas e vestiários), de modo a permitir futuro monitoramento do consumo de água.

2.7. AQUECIMENTO DE ÁGUA

2.7.1. Disposições preliminares
2.7.1.1. Os desenhos de execução deverão ser completos, contendo todos os detalhes
como especificação do equipamento, capacidade e detalhes construtivos.
2.7.1.2. Os desenhos deverão incluir não somente as plantas, mas também os cortes,
isométricos,

detalhes

construtivos,

tabelas

com

especificação

dos

principais

componentes, projeto elétrico do quadro de comando, diagramas unifilares e de
comando elétrico, tamanhos, arranjos dos componentes da instalação e espaço para
manutenção.
2.7.1.3. Cada equipamento ou material indicado nos desenhos e proposto para
instalação deverá ser um produto de linha normal de fabricação, de firma já
65


estabelecida no mercado e que tenha experiência comprovada na fabricação dos
mesmos de modo a prever a necessária qualidade, acabamento e durabilidade
desejada.
2.7.1.4. O projetista deverá indicar fornecedores capazes de atender as solicitações de
projetos.
2.7.1.5. Não deverão ser aceitas indicações generalizadas de produtos que não
mantenham informações específicas do equipamento proposto, tais como capacidade
mínima, dimensões máximas ou mínimas e desempenho.

2.7.2. Premissas adotadas
2.7.2.1. Deverão ser otimizadas as condições para a instalação de coletores solares,
para que a fração solar do sistema de aquecimento seja de pelo menos 80% quando
tecnicamente possível. Para situações onde o sistema de aquecimento apresentará
fração solar inferior a 60%, o projeto deve explicitar o valor estimado para a fração
solar.
2.7.2.2. Quando não houver condições técnicas para implantação de um sistema de
aquecimento solar com boa fração solar (acima de 55% de fração solar) deve ser
escolhido um sistema de aquecimento que apresente boa relação de custo beneficio
entre o investimento inicial e custo operacional.
2.7.2.3. Os sistemas de aquecimento devem estar perfeitamente integrados aos
sistemas de distribuição de água quente.

2.7.3. Documentação a ser fornecida
2.7.3.1. Plantas e cortes do sistema de aquecimento: estes desenhos deverão
apresentar a disposição dos componentes, percurso hidráulico, diâmetros das
tubulações e outros detalhes necessários para uma boa execução e cotação das
instalações.
2.7.3.2. Isométricos e detalhes dos postos de maior complexidade hidráulica dos
sistemas de aquecimento: estes desenhos deverão apresentar detalhes dos pontos

66


onde a escala das plantas e cortes não permita boa visualização de componentes e
arranjos importantes para o perfeito funcionamento do sistema de aquecimento.
2.7.3.3. Projeto elétrico do quadro de comando: estes desenhos deverão apresentar os
diagramas de comando e diagramas unifilares elétricos, lista de plaquetas de
identificação,

régua

de

bornes,

especificações

dos

principais

componentes,

observações importantes sobre a parte elétrica dos sistemas de aquecimento e ajustes
dos principais controles do sistema.
2.7.3.4. Memorial Descritivo: deverá apresentar as características principais do sistema
de aquecimento, as demandas de água quente consideradas, justificativa do sistema
de controle adotado e as recomendações para a execução da instalação. Deverá
conter as premissas de integração com sistema de distribuição de água quente e de
gerenciamento ou automação de energia da edificação (se houver), de forma a garantir
um uso eficiente de energia elétrica aplicada ao aquecimento e distribuição de água
quente.
2.7.3.5. Lista de Materiais: deverá conter as especificações dos equipamentos e
materiais, acompanhados dos respectivos quantitativos. Estas especificações deverão
ser completas abrangendo todos os itens dos equipamentos e materiais.

3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.1.1.1. Nesta seção, são apresentadas especificações de equipamentos e materiais
empregados

na

etapa

de

construção,

ressaltando-se

aspectos

diretamente

relacionados à eficiência energética.
3.1.1.2. Não devem ser prescindidos, portanto, aspectos relacionados a segurança,
outros códigos de construção e normas técnicas aplicáveis.
3.1.1.3. Todos os materiais e equipamentos aplicados devem ser novos, de qualidade
reconhecida e preferencialmente certificados pelo INMETRO.

67


3.1.1.4. Devem ser fielmente obedecidas recomendações dos respectivos fabricantes
quanto a armazenamento, manuseio e instalação.
3.1.1.5. Os equipamentos considerados e especificados a seguir apresentam valores
mínimos de eficiência energética a serem observados, considerando o atual estágio de
desenvolvimento tecnológico e custos associados. Outros, de maior eficiência, podem
ser propostos, desde que devidamente justificados.
3.2. ARQUITETURA E PAISAGISMO
3.2.1. Elementos opacos da envolvente vertical
3.2.1.1. Cada componente da envolvente vertical deve respeitar os valores de K
estabelecidos no item 2.2.2.3.
3.2.1.2. A combinação de materiais para que se obtenham os valores de K deve ser
feita de acordo com as especificações do fabricante.
3.2.1.3. Deve-se ter o cuidado de não agrupar elementos e/ou materiais incompatíveis
entre si, ou seja, cujo contato afeta a integridade de um deles.
3.2.1.4. Valores do coeficiente de transmissão térmica (K) menores ou iguais a 1,8
W/m2ºC podem ser atingidos, a título de exemplo, com as seguintes opções de
envolventes verticais opacas:

Componente formado por:
2,5 cm de argamassa
15 cm de tijolo vazado
10 cm de camada de ar
15 cm de tijolo vazado
2,5 cm de argamassa
68


K = 0, 670 W/m2ºC

Componente formado por:
10 cm de tijolo maciço
5 cm de camada de ar
10 cm de tijolo maciço

K = 1,629 W/m2ºC

Componente formado por:
2,5 cm de argamassa
20 cm de tijolo vazado
2,5 cm de argamassa

K = 1,007 W/m2ºC
3.2.2. Elementos opacos da envolvente horizontal
3.2.2.1. Cada componente da envolvente vertical deve respeitar os valores de K
estabelecidos no item 2.2.2.3.
69


3.2.2.2. A combinação de materiais para que se obtenham os valores de K deve ser
feita de acordo com as especificações do fabricante.
3.2.2.3. Deve-se ter o cuidado de não agrupar elementos e/ou materiais incompatíveis
entre si, ou seja, cujo contato afeta a integridade de um deles.
3.2.2.4. Valores do coeficiente de transmissão térmica (K) menores ou iguais a 1,25
W/m2ºC podem ser atingidos, a título de exemplo, com as seguintes opções de
envolventes horizontais opacas:

Componente formado por:
1,5 cm de telha cerâmica
110 cm de camada de ar
3 cm de lã de vidro
10 cm de concreto comum
K = 1,102 W/m2ºC

Componente formado por:
0,6 cm de telha de cimento amianto
80 cm de camada de ar
70


3 cm de lã de vidro
10 cm de concreto comum
K = 1,113 W/m2ºC

Componente formado por:
0,1 cm de telha de alumínio
80 cm de camada de ar
3 cm de lã de vidro
1,5 cm de madeira compensada
K = 1,016 W/m2ºC

3.3. 3.4. ILUMINAÇÃO
3.4.1. Disposições preliminares
3.4.1.1. 3.4.1.2. Somente em caso claramente indicado nas especificações será
permitido que equipamentos e materiais sejam instalados de maneiras diferentes
daquelas indicadas por seus fabricantes. Esta recomendação cobre também os testes
de desempenho de cada equipamento, que deverá ser realizado de acordo com as
indicações de seus fabricantes.
3.4.1.3. Todos os materiais utilizados nas instalações devem estar em conformidade
com requisitos apresentados pela ABNT e, quando aplicável, certificados pelo
INMETRO.

71


3.4.1.4. São apresentadas a seguir especificações de alguns equipamentos e
componentes, devendo ser observado o prescrito no parágrafo anterior para todos os
demais.
3.4.2. Disjuntor
3.4.2.1. Deverá ser capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes sob
condições normais do circuito, ou em condições especificadas, como uma sobrecarga e
um curto-circuito.
3.4.2.2. A capacidade mínima de interrupção aceita é de 5000 A.
3.4.2.3. 3.4.2.4. O material deverá atender às especificações das Normas NBR 5361 e
NBR 8176, e apresentar as seguintes informações: tipo (modelo) do disjuntor; tensão
nominal; nível de isolamento e corrente nominal.
3.4.3. Interruptor simples
3.4.3.1. Deverá ser capaz de acender ou apagar uma lâmpada ou grupo de lâmpadas
com capacidade mínima de 10 A / 250 V.
3.4.3.2. Poderá possuir até três teclas para o acionamento de seções distintas.
3.4.3.3. Deverá apresentar partes condutoras em liga de cobre e espelho em material
termoplástico ou metálico, com dimensões de 4 x 2", fornecido com parafusos de
fixação. Cada tecla possuirá dois pólos de ligação.
3.4.3.4. O material deverá atender às especificações das Normas NBR 6255 e NBR
6268, e estar marcado, irremovível e indelevelmente, com o nome ou sigla do
fabricante e características elétricas (corrente e a tensão).
3.4.4. Interruptor paralelo
3.4.4.1. Deverá ser capaz de acender ou apagar uma lâmpada ou grupo de lâmpadas
com capacidade mínima de 10 A / 250 V, possibilitando a operação das mesmas a
partir de lugares distintos.
3.4.4.2. Poderá possuir até três teclas para o acionamento de seções distintas.
3.4.4.3. Deverá apresentar partes condutoras em liga de cobre e espelho em material
termoplástico ou metálico, com dimensões de 4 x 2", fornecido com parafusos de
fixação. Cada tecla possuirá três pólos de ligação.
3.4.4.4. O material deverá atender às especificações das Normas NBR 6255 e NBR
6268, e estar marcado, irremovível e indelevelmente, com o nome ou sigla do
fabricante e características elétricas (corrente e a tensão).
72


3.4.5. Luminária para lâmpada fluorescente
3.4.5.1. A luminária será adequada para lâmpadas fluorescentes de 16 e 32 W,com
dimensões compatíveis com o forro ou local de instalação. O porta-lâmpada deverá ser
construído em polipropileno branco com rotor de segurança, contatos de latão e mola
de pressão, para um perfeito e constante contato elétrico. Poderá ser dotada de difusor
e aletas, para montagem embutida ou sobreposta.
3.4.5.2. Para luminárias de sobrepor deve-se utilizar as especificações do EM-RIOLUZ31, com obrigatoriedade para escolas municipais.
3.4.5.3. As luminárias deverão ser providas de sistema que permita fácil substituição
das lâmpadas sem o uso de ferramentas. O reator deverá poder ser facilmente
acessado.
3.4.5.4. Não deverão ser aceitos refletores com película refletora colada à superfície da
luminária.
3.4.5.5. O corpo deverá ser em chapa de aço tratada, e acabamento em pintura
eletrostática branca. O refletor será em alumínio anodizado brilhante de alta pureza ou
chapa de aço tratada de acordo com a aplicação. As aletas poderão ser tanto planas
como parabólicas de acordo com a aplicação. Difusor será de poliestireno tipo
martelado.
3.4.5.6. O rendimento mínimo da luminária deverá ser de 80%.
3.4.5.7. O equipamento deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo da luminária;
Potência máxima dos dispositivos que nela podem ser instalados (lâmpadas, reatores
etc.).
3.4.6. Luminária para lâmpada fluorescente compacta
3.4.6.1. Composto por porta-lâmpada de porcelana ou plástico, de fácil manutenção,
com acesso direto à lâmpada. Poderá possuir acoplamento mecânico e elétrico.
3.4.6.2. Poderá ser dotada de difusor e aletas, para montagem embutida ou
sobreposta.
3.4.6.3. O corpo deverá ser em chapa de aço tratada e acabamento em pintura
eletrostática branca. O refletor será em alumínio anodizado brilhante de alta pureza ou
chapa de aço tratada de acordo com a aplicação. As aletas poderão ser tanto planas
73


como parabólicas de acordo com a aplicação. Difusor será de poliestireno tipo
martelado.
3.4.6.4. O rendimento mínimo da luminária deverá ser de 70%.
3.4.6.5. O material deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo da luminária;
Potência máxima dos dispositivos que nela podem ser instalados (lâmpadas, reatores
etc.).
3.4.6.6. Normas relacionadas:
NBR 13298 – Luminária para Lâmpada Fluorescente Tubular;
NBR 13299 – Luminária para Lâmpada Fluorescente Tubular – Ensaios.
3.4.7. Luminária para poste
3.4.7.1. Deverá apresentar corpo em alumínio fundido, composto por superfície
refletora interna na cor branca ou chapa de alumínio, resistente a altas temperaturas e
a ação do tempo, difusor (se necessário) de acrílico transparente, fixado ao corpo da
luminária por dobradiças e fechos de pressão com guarnição de neoprene, portalâmpada de porcelana refratária antivibratório com contato de bronze fosforoso que
garante perfeito contato elétrico e fiação em cabo de seção transversal de 2,08 mm²,
isolamento em PVC a 105ºC.
3.4.7.2. Grau de proteção IP 65.
3.4.7.3. O rendimento mínimo da luminária deverá ser de 75%.
3.4.7.4. O material deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo da luminária;
Potência máxima dos dispositivos que nela podem ser instalados (lâmpadas, reatores
etc.).
3.4.8. Luminária tipo projetor
3.4.8.1. O material deverá apresentar corpo de alumínio fundido com aletas para
refrigeração, composto por refletor de chapa de alumínio ou na cor branca, com
acabamento polido e anodizado, vidro temperado resistente a choques térmicos, portalâmpada de porcelana reforçada, com mola estabilizadora, contato central telescópico,
possibilitando regulagem longitudinal e esferoidal para uma perfeita focalização e
74


fiação em cabo de seção transversal de 2,08 mm², isolamento em PVC a 105ºC.
Provido de uma válvula de respiro para evitar pressões internas e permitir perfeita
vedação.
3.4.8.2. Grau de proteção IP 43.
3.4.8.3. O rendimento mínimo da luminária deverá ser de 75%.
3.4.8.4. O material deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo da luminária;
Potência máxima dos dispositivos que nela podem ser instalados (lâmpadas, reatores
etc.).
3.4.9. Luminária de sinalização
3.4.9.1. Aparelho simples ou duplo, com ou sem grade de proteção, simples ou
reforçada, para lâmpadas até 60 W, com corpo em alumínio fundido de alta resistência
mecânica e à corrosão, globo de vidro cristal nas cores vermelho, verde, âmbar, azul e
incolor, soquete de porcelana rosca E-27. Devendo ser dotado de célula fotoelétrica.
3.4.9.2. Grau de proteção IP 43.
3.4.10. Reator e lâmpada fluorescente compacta (LFC)
3.4.10.1. Deverão ser utilizados, preferencialmente, LFC de pinos conforme as
especificações a seguir:
LFC de pinos com vida média (mediana) nominal mínima de 10.000 horas;
Reator convencional (eletromagnético) de alto fator de potência (mínimo 90%) para o
caso de LFC de 2 pinos;
Reator eletrônico (para as de 4 pinos) de alto fator de potência (mínimo 95%).
3.4.10.2. No caso de lâmpadas eletrônicas (com reator incorporado e base rosqueada),
o conjunto deve possuir alto fator de potência (mínimo 92%) e de baixa taxa de
distorção de harmônicos (máximo 10%), com vida média mínima de 8.000 horas.
3.4.10.3. Todo reator deverá ser provido de invólucro incombustível. No caso de
invólucro metálico, este será protegido interna e externamente contra oxidação por
meio de zincagem ou processo equivalente.
3.4.10.4. O reator deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
75


Potência nominal;
Perdas;
Tensão da rede;
Fator de potência;
Esquema de ligação.
3.4.10.5. A lâmpada deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Designação da cor (temperatura da cor correlata);
Tensão da rede (para lâmpadas com reator incorporado);
Índice de reprodução das cores, podendo ser usado código para denominação de cor
desde que estes parâmetros tenham correspondência em catálogos de amplo
conhecimento público.
3.4.10.6. Normas relacionadas:
NBR 14538 – Lâmpada Fluorescente com Reator Integrado a Base para Iluminação
Geral – Requisitos de Segurança;
NBR 14539 – Lâmpada Fluorescente com Reator Integrado a Base para Iluminação
Geral – Requisitos de Desempenho;
NBRIEC60901 – Lâmpadas Fluorescentes de Base Única – Prescrições de
Desempenho;
NBRIEC61199 – Lâmpadas Fluorescentes de Base Única – Especificações de
Segurança.

3.4.11. Reator e lâmpada fluorescente (tubular)
3.4.11.1. É vedada a utilização de lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 ou 40 W.
3.4.11.2. Deverão ser utilizados reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes de
16 ou 32 W, conforme as especificações a seguir:
Fator de fluxo luminoso maior ou igual a 100%;
Perdas inferiores a 10% da potência das lâmpadas;
Fator de potência superior a 0,95;
Distorção harmônica total inferior a 20%;
76


Vida média estimada superior a 30.000 horas para reator e 7.000 horas para lâmpada;
Índice de reprodução de cores maior ou igual a 80;
Eficiência energética em torno de 89 lm/W para lâmpadas de 16 W (lâmpadas sem
considerar o reator). Indicação para valores nominais iniciais (100 horas de uso);
Eficiência energética em torno de 84 lm/W para lâmpadas de 32 W (lâmpadas sem
considerar o reator). Indicação para valores nominais iniciais (100 horas de uso).
3.4.11.3. Todo reator deverá conter circuitos de proteção contra surtos de tensão,
sobreaquecimento, interferência eletromagnética e rádio freqüência.
3.4.11.4. Todo reator deverá ser provido de invólucro incombustível. No caso de
invólucro metálico, este será protegido interna e externamente contra oxidação por
meio de zincagem ou processo equivalente.
3.4.11.5. O reator deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Tensão da rede;
Fator de potência;
Perdas (e/ou fluxo);
Quantidade e potências das lâmpadas aplicáveis;
Esquema de ligação.
3.4.11.6. A lâmpada deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Designação da cor (temperatura da cor correlata);
Índice de reprodução das cores. Pode ser usado código para denominação de cor
desde que estes dois parâmetros tenham correspondência em catálogos de amplo
conhecimento público.
3.4.11.7. Normas relacionadas:
NBR 9312 – Receptáculos para Lâmpadas Fluorescentes e Starters;
NBR 14417 – Reatores Eletrônicos Alimentados em Corrente Alternada para Lâmpadas
Fluorescentes Tubulares – Prescrições Gerais e de Segurança;
77


NBR 14418 – Reatores Eletrônicos Alimentados em Corrente Alternada para Lâmpadas
Fluorescentes Tubulares – Prescrições de Desempenho;
NBR 5114 – Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares – Especificação;
NBR 5115 – Lâmpada Fluorescente Tubular para Iluminação Geral;
NBR 5160 – Lâmpadas Fluorescentes para Iluminação Geral;
NBR 5172 – Reatores para Lâmpadas Fluorescentes – Ensaios;
NBRIEC60081 – Lâmpadas Fluorescentes Tubulares para Iluminação Geral;
NBRIEC61195 – Lâmpadas Fluorescentes de Duas Bases – Especificações de
Segurança.

3.4.12. Reator e lâmpada de vapor de sódio
3.4.12.1. Depreciação do fluxo luminoso de 90% ao final da vida média (50% das
lâmpadas sobreviventes).
3.4.12.2. Vida média de 24.000 horas (lâmpada).
3.4.12.3. Eficiência energética de 83 a 125 lm/W.
3.4.12.4. Índice de reprodução de cores de 20.
3.4.12.5. Fator de potência mínimo 0,92 (com capacitor para correção de FP).
Tabela 7: Perdas máximas do reator

Potência (W)

Perda Máxima (W).

70

15

150

26

250

37

400

54

3.4.12.7. O reator deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Tensão da rede;
78


Fator de potência;
Perdas;
Esquema de ligação.
3.4.12.8. A lâmpada deverá apresentar em local visível, as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Designação da cor (temperatura da cor correlata);
Índice de reprodução das cores. Pode ser usado código para denominação de cor
desde que estes dois parâmetros tenham correspondência em catálogos de amplo
conhecimento público.
3.4.12.9. Normas relacionadas:
NBRIEC 60662 – Lâmpadas de Vapor de Sódio Alta Pressão;
NBR 13594 – Reator para Lâmpadas de Vapor de Sódio Alta Pressão - Ensaios
NBR 13598 – Reatores e Ignitores para Lâmpadas de Vapor de Sódio Alta Pressão.

3.4.13. Reator e lâmpada de vapor metálico
3.4.13.1. Vida média de 10.000 a 15.000 horas (lâmpada).
3.4.13.2. Eficiência energética de 70 a 100 lm/W.
3.4.13.3. Índice de reprodução de cores de 70 (mínimo).
3.4.13.4. Fator de potência mínimo 0,92 (com capacitor para correção de FP).

Tabela 8: Perdas máximas do reator

Potência (W)

Perda Máxima (W).

70

13

150

16

250

25

400

35

79


3.4.13.5. O reator deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Tensão da rede;
Fator de potência;
Perdas;
Esquema de ligação.
3.4.13.6. A lâmpada deverá apresentar em local visível as seguintes informações:
Nome do fabricante ou marca registrada;
Modelo;
Potência nominal;
Designação da cor (temperatura da cor correlata);
Índice de reprodução das cores. Pode ser usado código para denominação de cor
desde que estes dois parâmetros tenham correspondência em catálogos de amplo
conhecimento público.
3.4.13.7. Normas relacionadas:
NBRIEC 1167 – Lâmpadas de Vapor Metálico

3.4.14. Interruptor automático por presença
3.4.14.1. Deverá possuir regulagem de inclinação.
3.4.14.2. Deverá possuir capacidade compatível com a carga acionada.
3.4.14.3. Deverá possuir possibilidade de regular o funcionamento conforme
iluminância do ambiente.
3.4.14.4. Tempo de energização dos circuitos deverá ser ajustável.
3.4.14.5. Deverá ser aplicado apenas para lâmpadas incandescentes, não devendo
ser utilizado com lâmpadas fluorescentes.

3.4.15. Relé fotoelétrico
3.4.15.1. Deverá possuir capacidade compatível com a carga acionada.
3.4.15.2. Deverá possuir regulagem da sensibilidade.
3.4.15.3. Grau de proteção mínimo IP 43.
80


3.4.15.4. É preferido o uso de relés eletrônicos por serem mais robustos e mais
duráveis.

3.5. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

3.5.1. Eficiência mínima de equipamentos
3.5.1.1. Os equipamentos instalados devem possuir eficiências mínimas apresentadas
da Tabela 9 a Tabela 13 a seguir. Os critérios de aferição das eficiências devem
obedecer às normas apresentadas como referência.

Tabela 9: Eficiência mínima (equipamentos com condensação a ar, capacidade inferior
a 15 TR, exceto condicionadores portáteis e terminais)

Tabela 10: Eficiência mínima (equipamentos com capacidade inferior a 15 TR,
condensação a água)

Tabela 11: Eficiência mínima (equipamentos portáteis)

81


Tabela 12: Eficiência mínima (equipamentos com capacidade superior a 15 TR)

Tabela 13: Eficiência mínima (resfriadores de líquido)

3.5.1.3. Quando apresentado mais de um requisito para um componente (por exemplo
compressores), o equipamento como um todo deve cumprir integralmente os
requerimentos.
3.5.1.4. Os equipamentos devem ser certificados diretamente pelo fabricante ou
através de ensaios realizados em organismos idôneos e qualificados, sendo
dispensados nestes casos ensaios de campo.
3.5.1.5. Os valores de eficiência apresentados não devem ser comparados
diretamente. Equipamentos com condensação a água, por exemplo, não consideram a
energia utilizada para equipamentos auxiliares (bombas e torres), enquanto os com
condensação a ar já consideram o ventilador do condensador.

82


3.5.1.6. Não devem ser comparados diretamente os valores apresentados para
condensadores

e

unidades

compactas

ou

split-system.

Condensadores

não

consideram os evaporadores (unidades de resfriamento de ar).
3.5.1.7. Não devem ser comparados diretamente os valores de eficiência de
resfriadores de líquido (parte, portanto, de sistemas com expansão indireta) com
equipamentos unitários. É necessário acrescentar os valores correspondentes a
bombas e condicionadores.
3.5.1.8. O carregamento de um equipamento de ar condicionado dependerá de
características inerentes à instalação, como arquitetura, ocupação e clima. Apesar
disso, os valores apresentados servem para comparar diferentes equipamentos de
diferentes fabricantes e diferentes alternativas, cabendo ao projetista a seleção daquela
que apresente melhor eficiência.
3.5.1.9. Se equipamentos de diferentes fabricantes forem utilizados para montagem de
conjuntos na instalação com capacidade igual ou superior a 15 TR, a eficiência do
sistema integrado deve respeitar os valores apresentados para cada equipamento
individualmente.

3.5.2. Dutos
3.5.2.1. Dutos e caixas plenum devem ser construídos de acordo com a respectiva
norma publicada pela SMACNA (HVAC Duct Construction Stantdards – Metal and
Flexible), para as respectivas classes de pressão.
3.5.2.2. Dutos com classe de pressão igual ou superior a 75 mmca deverão ser
testados de acordo com a respectiva norma publicada pela SMACNA (HVAC Air Duct
Leakage Test Manual), com emissão dos relatórios requisitados.
3.5.2.3. Os testes podem ser realizados em seções representativas, que devem
corresponder a no mínimo 25% da área total de dutos para cada classe de pressão sob
teste.
3.5.2.4. Dutos testados sob pressão igual ou superior à pressão de projeto devem
atingir a Classe 6 de estanqueidade, segundo norma citada em 3.4.2.2.
3.5.2.5. Dutos com classe de pressão inferior a 75 mmca e superior a 6 mmca não
necessitam ser submetidos a teste de estanqueidade, mas se localizados em
ambientes não condicionados devem ser construídos atendendo os requisitos da
83


Classe C das normas SMACNA (HVAC Duct Construction Stantdards – Metal and
Flexible ou HVAC Air Duct Leakage Test Manual).
3.5.2.6. Dutos de sistemas de volume de ar variável (VAV) com pressão estática
mínima de até 10 mmca devem obedecer também os requisitos da Classe C das
referidas normas.

3.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.6.1. Bombas
3.6.1.1. Todos os motores acionadores com potências nominais iguais ou superiores a
1,4 kW devem obrigatoriamente ser da linha de alto rendimento, conforme definição da
ABNT.

3.7. AQUECIMENTO DE ÁGUA

3.7.1. Disposições preliminares
3.7.1.1. Todos os materiais e equipamentos requeridos para as instalações de
aquecimento de água deverão ser sempre novos, de qualidade superior, e deverão ser
fornecidos, entregues e montados de acordo com as melhores técnicas para a
execução destes serviços.
3.7.1.2. Somente em caso claramente indicado nas especificações, deverá ser
permitido que equipamentos e materiais sejam instalados de maneiras diferentes
daquelas indicadas por seus fabricantes. Esta recomendação cobre também os testes
de desempenho de cada equipamento, que deverá ser realizado de acordo com as
indicações de seus fabricantes.
3.7.2. Reservatórios térmicos
3.7.2.1. Os reservatórios térmicos aplicados aos sistemas de aquecimento solar devem
possuir etiquetas de qualidade controladas pelo INMETRO, se existirem para a
capacidade aplicada a instalação.
3.7.2.2. A figura a seguir exemplifica a etiqueta do INMETRO para reservatórios
térmicos:

84


Figura 9: Etiqueta INMETRO – reservatórios térmicos

3.7.2.4. O executor é responsável por levantar a origem e propriedades da água em
contato com o sistema de aquecimento para correta especificação dos materiais,
principalmente o corpo interno do reservatório térmico.
3.7.2.5. Quando não existirem condições técnicas para implantação de sistemas de
aquecimento solar, o uso de aquecedores elétricos (com acumuladores ou de
passagem) ou a gás devem ser selecionados pautados em etiquetas de qualidade
controladas pelo INMETRO, se existentes para o componente em questão.

3.7.3.Coletores solares
3.7.3.1. Os coletores solares devem possuir etiqueta de conformidade emitida pelo
INMETRO. Deve ser considerado, adicionalmente:
Os coletores solares devem ser usados conforme foram testados;
Produtos testados e aprovados para piscina deveram ser aplicados para o aquecimento
de piscina;
85


Produtos testados e aprovados para banho, devem ser aplicados em sistemas de
aquecimento de água para banhos, cozinhas, lavanderias e aplicações com
temperatura próximas a 60ºC;
Para aplicação de coletores solares como pré-aquecimento de processos, a
especificação dos coletores solares será de responsabilidade do projetista;
Para instalações próximas ao mar (distância inferior a 1.000 metros) devem ser
utilizados coletores solares com aletas e serpentina em cobre.
3.7.3.2. A figura a seguir exemplifica a etiqueta do INMETRO para coletores solares:

Figura 10: Etiqueta INMETRO – coletor solar

3.7.4.Quadro de comando elétrico
3.7.4.1. O quadro de comando elétrico do sistema de aquecimento solar deve possuir
dispositivos de proteção, partida, controle, bornes, chaves seletoras e lâmpadas de
sinalização para indicar o funcionamento de cada componente e possíveis problemas
elétricos.
3.7.4.2. O padrão de construção do quadro deve atender a norma NBR 5410, ter trilhos
de fixação padrão DIN, possuir anilhas de identificação dos cabos elétricos e
identificação dos componentes principais e bornes de conexões.
3.7.4.3. Sua caixa deve ser construída em material metálico com pintura anodizada,
com grau de proteção mínima IP 54.
3.7.5.Estrutura de fixação dos componentes
3.7.5.1. A estrutura de fixação dos componentes deve ser compatível com a instalação,
sendo capaz de resistir a cargas de vento, intempéries e principalmente a corrosão.
3.7.5.2. Para fixação de coletores solares é recomendado o uso de estruturas em
alumínio. Quando este material não vier a ser utilizado, a estrutura deve receber pintura
que lhe confira resistência a corrosão.

3.8. TRANSPORTE VERTICAL

3.8.1.Acionamentos e controle
3.8.1.1. Os acionamentos deverão possuir preferencialmente inversores de freqüência.
86


3.8.1.2. Não deverão ser aceitos elevadores com geradores de corrente contínua.
3.8.1.3. Na modernização de sistemas existentes deve-se optar por conversores
estáticos com rendimento superior a 93%. Os conversores também deverão ser
regenerativos, ou seja, devolverem energia para a rede quando converterem energia
mecânica em elétrica, por exemplo, quando o carro desce lotado.
3.8.1.4. A distorção harmônica dos inversores de freqüência e conversores estáticos
deverá ser indicada na apresentação da proposta de fornecimento do sistema de
elevadores.
3.8.1.5. O sistema de controle deverá ser microprocessado, possuindo as seguintes
características:
Principais eventos sinalizados;
Indicação de posição;
Proteção do motor de tração e da porta;
Indicação luminosa de direção e registro de chamadas;
Controle de Inspeção;
Operação de emergência em caso de incêndio;
Tempo de abertura e fechamento de porta programável;
Proteção contra falta ou inversão de fase;
Estacionamento em andar preferencial programável;
Memorização de defeitos;
Gerenciamento da operação de grupos de elevadores (“comando em grupo”),
possibilitando que mesmo que mais de um botão seja acionado apenas o elevador
mais próximo atenda aquele andar;
Comando duplo: Automático/Cabineiro;
Detecção e cancelamento de chamadas por botão preso;
Cancelamento de chamadas falsas;
Realização permanente de rotinas de auto-teste.

3.8.2.Sinalização, comandos e segurança
3.8.2.1. Os equipamentos deverão dispor de proteção térmica contra sobrecarga
elétrica.
3.8.2.2. A estrutura da cabina deverá possuir aterramento elétrico adequado.
87


3.8.2.3. O sistema deverá possuir limites de fim de curso da cabina.
3.8.2.4. Em caso de interferência no curso da cabina deverá haver dispositivo para
possibilitar a parada da mesma.
3.8.2.5. Deverão dispor de comandos eletrônicos que ligam e desligam os ventiladores
automaticamente quando o elevador não está em uso.
3.8.2.6.

A

inversão

do

movimento

de

fechamento

de

portas

deverá

ter

preferencialmente como detector uma cortina infravermelha com altura mínima de 1,5
m. A detecção deverá estar interligada a alarme sonoro.
3.8.2.7. Deverão ser equipados com dispositivos sensíveis ao peso do carro, que o
impeçam de atender chamadas quando já estiverem com sua lotação máxima.
3.8.2.8. O sistema de travamento das portas deverá impedir o movimento do carro até
que as portas se fechem completamente.
3.8.2.9. A proteção contra sobretensões do sistema de elevadores deverá contar com
os seguintes itens:
Centelhadores, na chave geral da casa de máquinas;
Varistor de potência na entrada do controle;
Varistor no transformador do controle;
Supressores de surto na fiação.
3.8.3. Motores elétricos
3.8.3.1. Deverá ser indicado antes do fornecimento do sistema de elevadores a
demanda elétrica em movimento e em modo espera. Deverá também ser apresentado
o consumo estimado mensal para o sistema ofertado. Estas informações deverão ser
consideradas para a escolha da melhor proposta.
3.8.3.2. Os motores deverão possuir ventilação integrada e freio eletromagnético, além
de amortecedores antivibratórios para apoio na laje das casas de máquina.
3.8.3.3. O fator de potência geral do sistema de elevadores deverá ser superior a 0,92.
Se necessária a correção do fator de potência, a mesma deverá ser instalada junto ao
quadro da casa de máquinas.
3.8.4. Iluminação
3.8.4.1. A iluminação interna da cabina deverá ser feita preferencialmente com
lâmpadas de fluorescentes de 16 W ou 32 W com reator eletrônico, ou por
fluorescentes compactas observando-se o especificado na seção 3.3.
88


3.8.4.2. A iluminação interna deverá ser desligada concomitantemente com o
desligamento do elevador.

4. EXECUÇÃO

4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
4.1.1.Eletrodutos, leitos e calhas para cabos
4.1.1.1. Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um
sistema de aterramento contínuo.
4.1.1.2. Nas travessias de vias os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em
envelopes de concreto; deverão ter declividade mínima de 0,5% entre caixas, para
assegurar a drenagem. A face superior dos envelopes de concreto deverá ficar, no
mínimo, 50cm abaixo do nível do solo onde houver tráfego de veículos.
4.1.1.3. As extremidades dos eletrodutos quando não rosqueadas diretamente em
caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas.
4.1.2.Cabos
4.1.2.1. Antes de ser iniciada a enfiação, deverá ser feita a inspeção dos eletrodutos e
caixas, para verificação da existência ou não de obstáculos, que possam danificar os
condutores durante o puxamento.
4.1.2.2. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características
equivalentes às dos condutores utilizados.
4.1.2.3. Não poderão ser feitas emendas no interior de eletrodutos.
4.1.2.4. Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados em um
mesmo eletroduto.
4.1.2.5. Os condutores instalados em trechos verticais longos deverão ser suportados
na extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar
danificar o isolamento na saída do eletroduto.
4.1.2.6. Os cabos deverão ser identificados com o código do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes.
4.1.3.Quadros
4.1.3.1. Os barramentos dos quadros deverão ser verificados quanto ao alinhamento,
conexões, fixação, distância entre fases e estrutura.
89


4.1.3.2. O acionamento dos disjuntores deverá ser verificado quanto ao comportamento
mecânico no interior do quadro antes da energização do mesmo.
4.1.3.3. Deverão ser verificados a abertura e o fechamento das portas dos quadros
antes da energização dos mesmos.
4.1.3.4. As entradas reservas deverão ser mantidas tamponadas com dispositivos
adequados.
4.1.3.5. As ligações aos painéis deverão ser feitas por meio de conectores adequados,
não sendo permitido o uso de conexões soldadas, e deverão ser feitas de acordo com
as recomendações do fabricante.
4.1.3.6. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os
equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser
inferior ao estipulado na NBR 5410.
4.1.3.7. Todos os quadros deverão receber uma identificação através de placas de
acrílico com fundo preto e letras brancas, a serem instaladas na porta, por meio de
parafusos.
4.1.4.Interruptores
4.1.4.1. As ligações dos condutores dos bornes dos aparelhos deverão ser feitas de
modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente.
4.1.4.2. A instalação dos espelhos de acabamento deverá garantir o perfeito prumo,
esquadro, alinhamento e acabamento, e só poderá ser executada após a aplicação da
demão de pintura final.
4.1.5.Luminárias
4.1.5.1. Nas instalações embutidas em lajes ou paredes, os aparelhos de iluminação
poderão ser fixados às orelhas das caixas de saída, desde que não se exerça sobre
cada orelha esforço de tração maior do que 10 kg. Em nenhuma hipótese os
condutores deverão exercer esforços de tração sobre os parafusos de ligação.
4.1.5.2. Os aparelhos de iluminação não poderão servir como dutos de passagem ou
como caixas para alojar emendas ou junções de condutores estranhos à instalação dos
aparelhos.
4.1.5.3. Todas as luminárias e lâmpadas deverão sofrer uma limpeza geral antes da
entrada em operação e entrega final.
90


4.2. Testes e aceitação
4.2.1. Disposições preliminares
4.2.1.1. Todo o sistema deverá ser testado quanto ao seu desempenho com a
presença da fiscalização, e um relatório sobre os resultados obtidos deverá ser emitido
para aprovação. Nestes testes serão verificadas todas as funções descritas ao longo
das especificações.
4.2.2.Ensaios
4.2.2.1. Os seguintes ensaios deverão ser realizados onde forem aplicáveis e,
preferivelmente, na seqüência apresentada.
4.2.2.2. No caso de não conformidade em qualquer ensaio, este deve ser repetido,
após a correção do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter
sido influenciados.
4.2.2.3. Os métodos de ensaio descritos são fornecidos como métodos de referência;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente,
produzam resultados não menos confiáveis.
4.2.2.4. Um ensaio de continuidade deverá ser realizado. Recomenda-se que a fonte
de tensão tenha uma tensão em vazio entre 4 e 24 V CC ou CA.
4.2.2.5. A corrente de ensaio deve ser de, no mínimo, 0,2A.
4.2.2.6. A resistência de isolamento deverá ser medida:
Entre os condutores vivos, tomados dois a dois (na prática, esta medição somente
pode ser realizada antes da conexão dos equipamentos de utilização);
Entre cada condutor vivo e a terra (durante esta medição os condutores fase e neutro
podem ser interligados).
4.2.2.7. A resistência de isolamento, medida com os valores de tensão indicados na
Tabela 14, será considerada satisfatória se nenhum valor obtido resultar menor que os
valores mínimos apropriados, indicados na mesma tabela.
Tabela 14: Valores mínimos de resistência de isolamento

Tensão nominal do circuito

Tensão de ensaio (VCC)

Resistência de (M)

Até 500 V, inclusive

500

>0,5

Acima de 500 V

1000

>1,0
91


4.2.2.8. As medições deverão ser realizadas com corrente contínua. O equipamento de
ensaio deverá ser capaz de fornecer 1 mA ao circuito de carga, apresentando em seus
terminais a tensão especificada na Tabela 14. Quando o circuito da instalação inclui
dispositivos eletrônicos, a medição deverá ser realizada entre todos os condutores fase
e neutro, conectados entre si, e a terra. Esta precaução é necessária para evitar danos
aos dispositivos eletrônicos.
4.2.2.9. A separação elétrica entre o circuito protegido e outros circuitos e a terra
deverá ser verificada pela medição da resistência de isolamento. Os valores obtidos
deverão estar de acordo com a Tabela 14, com os equipamentos de utilização
conectados, sempre que possível. Além disto, um ensaio de tensão aplicada deverá ser
realizado.
4.2.2.10. Três medições deverão ser realizadas em cada local, sendo que uma delas
deverá ser realizada a cerca de 1 metro de qualquer elemento condutor (estranho à
instalação) acessível. As outras duas podem ser realizadas a distâncias maiores. Esta
série de medições deverá ser repetida para cada superfície relevante do local.
4.2.2.11. A verificação das medidas de proteção contra contatos indiretos por
seccionamento automático da alimentação compreende as seguintes providências:
Medição da resistência do eletrodo de aterramento - a medição da resistência de
aterramento, deve ser realizada com dois eletrodos auxiliares independentes, com
corrente alternada.
Medição da impedância do percurso da corrente de falta - a medição da impedância do
percurso da corrente de falta deve ser realizada à freqüência nominal do circuito.
4.2.2.12. Quando o valor da impedância do percurso da corrente de falta puder ser
influenciado por correntes de falta significativas, deverão ser levados em conta os
resultados de medições (realizadas pelo fabricante ou por laboratórios) com tais
correntes.
4.2.2.13. Isto se aplica particularmente a linhas pré-fabricadas, eletrodutos metálicos,
cabos com cobertura metálica etc.
4.2.2.14. A verificação consiste na medição da resistência R entre qualquer massa e o
ponto mais próximo da ligação equipotencial principal.
4.2.2.15. Recomenda-se que as medições sejam realizadas com uma fonte com tensão
em vazio entre 4 e 24 V CA ou CC, com corrente de ensaio de, no mínimo, 2 A.
92


4.2.2.16. A resistência R deve ser menor ou igual a Uc/It, onde Uc é a tensão de
contato presumida e It é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção
dentro do tempo estabelecido.
4.2.2.17. Ensaio de polaridade: quando as regras de instalação não permitirem a
utilização de dispositivos monopolares de seccionamento no condutor neutro, isto deve
ser verificado por ensaio.
4.2.2.18. Ensaio de tensão aplicada: este ensaio deverá ser realizado em equipamento
construído ou montado no local da instalação.
4.2.2.19. Após a conclusão da instalação deverá ser realizado um ensaio de tensão
aplicada em todos os casos previstos por este Caderno de Encargos, sendo o valor da
tensão de ensaio aquele indicado nas normas aplicáveis ao equipamento. Na ausência
de norma brasileira e IEC, as tensões de ensaio devem ser as indicadas na tabela B,
para o circuito principal e para os circuitos de comando e auxiliares. Sempre que não
for especificado, a tensão de ensaio é aplicada durante um minuto. Durante o ensaio
não deverão ocorrer faiscamentos ou ruptura do dielétrico.
Tabela 15: Tensões de ensaio (V)
UA (V eficaz)

Isolação básica

Isolação suplementar

Isolação reforçada

50

500

500

750

133

1000

1000

1750

230

1500

1500

2750

400

2000

2000

3750

690

2750

2750

4500

1000

3500

3500

5500

4.2.3. Ensaios de funcionamento
4.2.3.1. Montagens tais como quadros, acionamentos, controles, intertravamentos,
comandos etc. deverão ser submetidos a um ensaio de funcionamento para verificar se
o conjunto está corretamente montado, ajustado e instalado em conformidade com a
NBR 5410.
93


4.2.3.2. Dispositivos de proteção deverão ser submetidos a ensaios de funcionamento,
se necessários e aplicáveis, para verificar se estão corretamente instalados e
ajustados.

4.3. AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

4.3.1. Comissionamento
4.3.1.1. Após conclusão da montagem, a instalação deve ser testada e balanceada
para assegurar adequada operação. Pode ser utilizado, como referência, o guia
publicado pela ASHRAE (Guideline for Comissioning HVAC Systems).
4.3.1.2. Todos os dispositivos de controle devem ser testados, calibrados e ajustados
para os pontos de operação adequados.
4.3.1.3. Sistemas hidráulicos e de distribuição de ar devem ser balanceados quanto a
vazões e pressões previstas em projeto. Podem ser adotados, como referência,
procedimentos publicados pelo NEBB ou AABC.
4.3.1.4. Os sistemas de distribuição de ar devem ser balanceados inicialmente pelo
ajuste da rotação do motor, até ser atingida a vazão de projeto. Ajustes por dampers
somente devem ser considerados quando:
A potência de acionamento do motor for inferior a 0,8 kW;
A potência de acionamento do motor sofrer acréscimo inferior a 0,3 kW acima da
potência calculada para o motor.
4.3.1.5. Os sistemas hidráulicos devem ser balanceados inicialmente pelo ajuste da
rotação das bombas ou ajustes do rotor, até ser atingida a vazão de projeto. Ajustes
por restrição em válvulas somente devem ser considerados quando:
As bombas tiverem potência unitária inferior a 7,3 kW;
A restrição na válvula representar acréscimo inferior a 2 kW na potência de
acionamento;
A potência adicionada estiver dentro do fator de segurança previsto em projeto.

4.3.2.Manuais e certificados
4.3.2.1. O instalador deverá fornecer os seguintes documentos, na entrega da obra:
Manuais dos equipamentos;
94


Manual da instalação;
Folhas de testes dos equipamentos;
Folhas de teste da instalação.

4.3.2.2. Os manuais devem apresentar, obrigatoriamente:
Rotinas de manutenção preventiva;
Pontos de operação desejáveis;
Pontos de ajuste de dispositivos de proteção;
Relação de sobressalentes.
4.3.2.3. As folhas de teste devem apresentar, obrigatoriamente:
Medições de parâmetros de operação do equipamento;
Medição de isolamento do motor;
Medição de correntes e tensões do motor;
Medição de potência instantânea do motor, e fator de potência;
Medição (direta ou indireta) de capacidade instantânea do equipamento;
Testes de dispositivos de controle (pontos de operação, atuação);
Testes de dispositivos de proteção.

4.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.4.1. Disposições preliminares
4.4.1.1. A instalação deve ser executada conforme projeto executivo apresentado,
observando-se especialmente ancoragem de linhas, uniões e instalação de dispositivos
de bloqueio e controle do fluxo de água.
4.4.2. Equipamentos
4.4.2.1. Todos os equipamentos com acionamento elétrico ou mecânico devem ser
testados sob carga, verificando-se desempenho (vazão e pressão), tensões e correntes
(onde aplicável), isolamento de carcaças e conformidade a ensaios previstos pelo
projetista.
4.4.3. Instalação
4.4.3.1. Devem ser realizados ensaios hidrostáticos, verificando ocorrência de
vazamentos, nas linhas de água sob pressão.
95


4.4.3.2. Devem ser ajustados os sensores de nível para controle de equipamentos.

4.5. AQUECIMENTO DE ÁGUA

4.5.1. Aterramento
4.5.1.1. Deverá ser garantido o aterramento e a continuidade elétrica entre as diversas
partes metálicas dos equipamentos aplicados ao sistema de aquecimento de água.
4.5.2. Testes e aceitação
4.5.2.1. Todo o sistema deverá ser testado quanto ao seu desempenho, e um relatório
sobre os resultados obtidos deverá ser enviado à fiscalização.
4.5.2.2. O executor deverá fornecer um manual de operação do sistema de
aquecimento.

5. AUDITORIA ENERGÉTICA DE PROJETOS

5.1. Objetivos
5.1.1. Disposições preliminares
5.1.1.1. Os estudos de auditoria para a eficientização do uso de insumos energéticos
em projetos deverão:
Apresentar a síntese das condições operacionais esperadas e tecnologias encontradas
através de gráficos e descritivos;
Estabelecer medidas/políticas para o uso racional de energia elétrica;
Identificar fontes alternativas de energia viáveis, não contempladas no projeto;
Especificar as intervenções visando à racionalização do uso de energia elétrica.
5.1.1.2. Os estudos de auditoria energética em projetos não devem ser considerados
revisões ou alterações dos projetos originais, mas somente a observância de
parâmetros de eficiência e enquadramento aos requisitos apresentados neste Caderno.
5.1.2. Aplicabilidade
5.1.2.1. Deverão ser realizados estudos de auditoria de projetos nas seguintes
situações:
Projetos financiados e fiscalizados por outros órgãos e entidades, que não obedeceram
ao previsto neste Caderno;
96


Projetos existentes e não executados segundo diretrizes deste Caderno.
5.1.2.2. Devem ser dispensados de auditoria os projetos com potência elétrica
instalada total inferior a 5 kW, ainda que enquadrados nas situações acima descritas, e
desde que esta carga não seja exclusiva de iluminação.

5.2. ESCOPO

5.2.1. Disposições preliminares
5.2.1.1. A auditoria deverá conter a síntese das condições operacionais previstas e
tecnologias encontradas no projeto. Deverá ser realizada simulação da forma prevista
como os insumos energéticos serão consumidos nas instalações.
5.2.1.2. A auditoria, preferencialmente, deverá ser realizada durante a elaboração do
projeto básico de forma que o mesmo não seja desenvolvido sem uma visão do uso
racional dos insumos energéticos. Dessa forma, o levantamento de dados e
informações deverá ser realizado diretamente com as equipes responsáveis pelo
desenvolvimento dos projetos conceituais, através de reuniões sistemáticas. Durante
estas reuniões deverão ser indicadas as proposições para que se obtenha uma
melhoria da performance energética dos sistemas.
5.2.1.3. A auditoria tratará dos aspectos conceituais e deverá servir de documento
básico para desenvolvimento de projeto executivo. Considerando a especificidade e
utilização de cada edificação (prédios administrativos, escolas, hospitais e postos de
saúde, bibliotecas etc.), deverá contemplar os seguintes projetos:
Arquitetônico;
Instalações Elétricas (inclusive Iluminação);
Instalações Hidráulicas e Combate a Incêndio;
Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado;
Geração de Vapor e Aquecimento;
Ar Comprimido;
Transporte Vertical (elevadores).
5.2.1.4. Deverá conter, onde pertinente, o estudo econômico das soluções
encontradas, definindo as medidas economicamente viáveis.
97


5.2.1.5. Para projetos já concluídos ou em estágio avançado de desenvolvimento, a
auditoria deve considerar possíveis revisões ou atualizações dos projetos, de modo a
serem contempladas soluções eficientes, não cabendo à equipe de auditoria a
realização destas revisões.

5.3. LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS

5.3.1. Levantamento de dados
5.3.1.1. Deverão ser levantadas as seguintes informações para a análise do projeto:
Aspectos climáticos e ambientais da região;
Legislação local;
Disponibilidade local para a utilização de fontes energéticas alternativas;
Pleno conhecimento dos processos desenvolvidos nas instalações;
Custo e consumo dos energéticos (energia elétrica, GLP, gás natural, óleo combustível
etc.).

5.3.2. Documentos a serem avaliados
5.3.2.1. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto arquitetônico:
Plantas baixas;
Fachadas;
Memorial descritivo do projeto;
Especificação dos materiais.
5.3.2.2. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de instalações
elétricas:
Diagramas unifilares;
Quadros da carga instalada;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Memorial descritivo do projeto;
Memória de cálculo de demanda;
Especificações de equipamentos.

98


5.3.2.3. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de instalações
hidráulicas e combate a incêndio:
Fluxograma geral;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Memorial descritivo do projeto;
Memória de cálculo de consumo de água;
Dimensional de bombas e reservatórios;
Especificações de equipamentos.
5.3.2.4. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de refrigeração,
ventilação e ar condicionado:
Fluxograma geral;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Memorial descritivo do projeto;
Memórias de cálculo;
Especificações de equipamentos.
5.3.2.5. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de geração de
vapor e aquecimento:
Fluxograma geral;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Memorial descritivo do projeto;
Memórias de cálculo;
Especificações de equipamentos.
5.3.2.6. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de ar
comprimido:
Fluxograma geral;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Memorial descritivo do projeto;
Memórias de cálculo;
Especificações de equipamentos.
5.3.2.7. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos do projeto de transporte
vertical:
Plantas baixas e gerais das instalações;
99


Memorial descritivo do projeto;
Memórias de cálculo;
Especificações de equipamentos.

5.4. RELATÓRIO

5.4.1. Considerações gerais
5.4.1.1. O relatório (ou relatórios, considerando situação em que a auditoria seja
realizada ao longo do desenvolvimento do projeto) deve conter as análises detalhadas
por disciplinas, apresentadas nos tópicos subseqüentes, e um sumário contendo
proposições e avaliação global do projeto.
5.4.1.2. O relatório deve ser avaliado criticamente pelo projetista, cabendo
argumentações sobre soluções adotadas e consideradas inadequadas.
5.4.1.3. A fiscalização deve avaliar o resultado da auditoria e argumentos do projetista,
tomando decisão final sobre soluções a serem adotadas e permitindo a evolução do
projeto.
5.4.2. Projeto arquitetônico
5.4.2.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;
Avaliação do projeto frente aos aspectos climáticos e ambientais (posição do sol,
regime de ventos e chuvas, construções vizinhas etc.);
Uso do paisagismo como forma de reduzir a carga térmica;
Utilização da ventilação natural (por exemplo o uso de esquadrias aproveitando a
ventilação natural);
Aproveitamento da iluminação natural sem comprometer o aumento expressivo da
carga térmica;
Uso de materiais adequados às variações de temperatura e climáticas da região (uso
de cores claras em regiões quentes, uso de vidros reflexivos em esquadrias com
elevado índice de insolação etc.);

100


Integração do lay-out do projeto arquitetônico com as necessidades de outras
disciplinas de forma a otimizar o uso de energéticos (locação de condensadores em
áreas ventiladas com pouca insolação, uso de persianas reguláveis etc.).
5.4.3. Projeto de iluminação
5.4.3.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do sistema proposto (nível luximétrico de ambiente tipo, tipos de luminárias e
lâmpadas por ambiente, eficiência, quantidade, manutenção, seccionamento, tipo
reator, acionamento manual ou automático etc.);
Verificação da adequação do sistema de iluminação às atividades a serem
desenvolvidas;
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Adequação dos níveis de iluminamento com as normas NBR 5413 e NBR 5101;
Possibilidade de melhoria da eficiência do sistema de iluminação através do uso de
outras tecnologias;
Possibilidade de automação dos circuitos da iluminação e seccionamento de circuitos;
Possibilidade do aproveitamento da contribuição solar.

5.4.4. Alimentação, transformação e distribuição de energia elétrica
5.4.4.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do sistema proposto (número e tipos de transformadores, tensões de
operação etc.);
Carregamento esperado para os transformadores e distribuição das cargas entre as
fases;
Locação de quadros e da subestação em relação ao centro de carga;
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Avaliação da demanda calculada e estimativa do consumo das instalações;
Avaliação da viabilidade de instalação de sistema de gerenciamento de energia e
controle de demanda, com o objetivo de acompanhar os custos setoriais da utilização
de energia e evitar multas por ultrapassagem de demandas e de baixo fator de
potência.

101


5.4.5. Equipamentos elétricos
5.4.5.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição dos motores e acionamentos especificados;
Aplicação do uso de inversores, soft starters ou automação;
Avaliação do acoplamento especificado;
Uso de motores de alto rendimento;
Avaliação da adequação dos motores elétricos às condições ótimas de funcionamento
da carga acionada.

5.4.6. Geração própria
5.4.6.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição dos geradores especificados;
Avaliação da possibilidade de geração na ponta;
Avaliação da viabilidade do uso de outros combustíveis.

5.4.7. Projeto hidráulico e de combate a incêndio
5.4.7.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;
Avaliação do dimensional ótimo das bombas e tubulações frente às especificações do
projeto;
Possibilidade de redução das perdas de carga desnecessárias (reduções, curvas etc.);
Avaliação do projeto de forma a otimizar a operação do sistema (evitar o acionamento
de bombas no horário de ponta, evitar o uso de bomba jockey etc.);
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Avaliação da eficiência das bombas.

5.4.8. Ar condicionado, refrigeração e ventilação
5.4.8.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;
Avaliação do dimensional ótimo dos equipamentos e tubulações frente às
especificações do projeto;

102


Avaliação da rede de distribuição (isolamento, possibilidade de se retirar perdas de
carga desnecessárias etc.);
Avaliação do projeto de forma a otimizar a operação do sistema (reduzir a operação no
horário de ponta, controle centralizado etc.);
Possibilidade de aproveitamento do calor gerado pela operação dos equipamentos;
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Avaliação da utilização de sistema de gerenciamento utilidades, com o objetivo de
otimizar a utilização de energia;
Avaliação da eficiência dos equipamentos e recomendações para a utilização de
tecnologias mais eficientes;
Avaliação das cargas de cada ambiente (redução de carga térmica, ajuste da
temperatura etc.).
5.4.9. Geração de vapor e aquecimento
5.4.9.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;
Avaliação do dimensionamento ótimo dos equipamentos e tubulações frente às
especificações do projeto;
Avaliação da rede de distribuição (isolamento, possibilidade de redução das perdas de
carga desnecessárias etc.);
Avaliação do projeto de forma a otimizar a operação do sistema (reduzir a operação no
horário de ponta, controle centralizado etc.);
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Avaliação da utilização de sistema de gerenciamento de utilidades, com o objetivo de
otimizar a utilização de energia;
Avaliação do uso de aquecimento solar;
Avaliação da eficiência dos equipamentos e recomendações para aplicação de
tecnologias energeticamente mais eficientes.

5.4.10. Ar comprimido
5.4.10.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;

103


Avaliação do dimensionamento ótimo dos equipamentos e tubulações frente às
especificações do projeto;
Avaliação da rede de distribuição (locação do tanque pulmão, possibilidade de redução
de perdas de carga desnecessárias etc.);
Avaliação do projeto de forma a otimizar a operação do sistema (reduzir a operação no
horário de ponta, controle centralizado etc.);
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Viabilidade da utilização de sistema de gerenciamento utilidades, com o objetivo de
otimizar a utilização de energia;
Avaliação da eficiência dos equipamentos e recomendações para utilização de
tecnologias mais eficientes.

5.4.11. Transporte vertical
5.4.11.1. Deverá conter os seguintes tópicos:
Descrição do projeto;
Avaliação do projeto de forma a otimizar a operação do sistema (reduzir a operação no
horário de ponta, controle centralizado etc.);
Avaliação das facilidades e problemas com a manutenção e operação das instalações;
Viabilidade da utilização de sistema de gerenciamento utilidades, com o objetivo de
otimizar a utilização de energia;
Avaliação da eficiência dos equipamentos e recomendações para utilização de
tecnologias mais eficientes.

6. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

6.1. EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS
6.1.1.Disposições preliminares
6.1.1.1. Os diagnósticos energéticos são estudos que avaliam as condições de
utilização de energia em edificações e instalações existentes, podendo ser realizados
em sistemas específicos (por exemplo, diagnóstico energético do sistema de
iluminação).

104


6.1.1.2. Preferencialmente, os diagnósticos devem abranger toda uma unidade
consumidora, e todos os usos finais de energia.
6.1.1.3. A execução de diagnósticos energéticos deverá obedecer às normas da ABNT
e às recomendações constantes neste Caderno de Encargos, observando-se os limites
impostos pelo projeto arquitetônico, desde que não seja possível uma adequação de
seus parâmetros básicos. Deverá ainda respeitar as normas e recomendações técnicas
de cada disciplina, observando a qualidade, integridade e segurança das instalações.
6.1.1.4. Para a elaboração do diagnóstico energético, a unidade a ser estudada deverá
disponibilizar os projetos arquitetônicos, de instalações elétricas (inclusive iluminação),
dos sistemas de ar condicionado, dos sistemas térmicos existentes, das instalações de
água fria e quente, entre outros. Deverá ainda fornecer informações sobre as
características do uso final a que se destina a edificação, com fluxogramas de
atividades, organograma dos órgãos que a ocupam e características específicas de uso
da edificação.
6.1.1.5. Em caso de edificação já construída e que não disponha dos projetos de suas
instalações,

deverá fazer parte dos trabalhos do diagnóstico energético o

cadastramento dos sistemas e equipamentos existentes.
6.1.1.6. Os diagnósticos energéticos deverão:
Apresentar síntese das condições operacionais e tecnologias encontradas através de
gráficos, fotos e descritivo;
Estabelecer medidas/políticas para o uso racional de energia elétrica para as unidades
e órgãos;
Identificar fontes alternativas de energia viáveis para a situação diagnosticada;
Especificar e orçar as intervenções visando à racionalização do uso de energia elétrica;
Priorizar as medidas definidas para a racionalização do uso da energia.

6.2. ESCOPO

6.2.1. Disposições preliminares
6.2.1.1. O diagnóstico energético deverá conter a síntese das condições operacionais e
tecnologias encontradas. Deverá apresentar a forma como os insumos energéticos são
utilizados nas instalações.
105


6.2.1.2. A partir do levantamento de dados e informações, devem ser indicadas as
proposições para que se obtenha uma melhoria do desempenho energético dos
sistemas.
6.2.1.3. Os diagnósticos tratarão dos aspectos conceituais e deverão servir de
documento básico para desenvolvimento de projeto executivo. Deverão conter o estudo
econômico das soluções encontradas, definindo as medidas economicamente viáveis,
os investimentos associados, com seus respectivos índices econômicos. Os
diagnósticos, considerando a especificidade e utilização de cada edificação (escolas,
hospitais, bibliotecas etc.), deverão contemplar os seguintes itens:
Iluminação
Alimentação, Transformação e Distribuição de Energia Elétrica
Motores Elétricos
Bombas
Geração de Vapor e Aquecimento
Ar Comprimido
Ar Condicionado, Refrigeração e Ventilação
Geração Própria
Compra de Energia Elétrica

6.3. LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES

6.3.1. Equipamentos utilizados
6.3.1.1. Para a realização de levantamento de campo deverão ser empregados os
seguintes equipamentos:
Alicate volt-amperímetro;
Analisador/registrador de energia eletrônico digital com memória para 32 dias;
Analisador/registrador de harmônicos até a 15º ordem;
Luxímetro;
Tacômetro;
Analisador/registrador de temperatura;
Trena.

106


6.3.2. Documentos a serem avaliados
6.3.2.1. Deverão estar disponíveis os seguintes documentos:
Diagramas unifilares;
Plantas baixas e gerais das instalações;
Diagramas de ligação dos sistemas;
Estudo de curto-circuito;
Contratos de fornecimento de energia elétrica;
Fluxogramas dos sistemas (bombas, aquecimento, vapor, refrigeração, ar condicionado
etc.);
Folhas de dados de equipamentos;
Contas de energia elétrica (últimos 24 meses);
Memória de massa do medidor da concessionária e dados do controlador de demanda
(se houver);
Custo e consumo de outros energéticos (GLP, gás natural, diesel etc.).

6.3.3. Itens do levantamento de campo
6.3.3.1. Iluminação
Tipos de sistemas iluminação utilizada em cada ambiente de trabalho, áreas de
circulação etc.;
Ambientes com tipo de iluminamento inadequado (excesso /escassez);
Divisão de circuitos da iluminação;
Aproveitamento de luz natural;
Funcionamento da manutenção (limpeza de luminárias, lâmpadas, reposição de
lâmpadas e reatores);
Horário de limpeza dos ambientes;
Tipo de lâmpada e luminária utilizada;
Existência de difusores das luminárias;
Tipo de reator utilizado nas lâmpadas de descarga;
Níveis de iluminamento nos diversos setores;
Presença de interruptores, relés fotoelétricos, minuterias e sensores de presença;
Regime operacional.

107


6.3.3.2. Alimentação, transformação e distribuição de energia elétrica
Localização da subestação (próxima ao centro de carga ou não);
Arquitetura da distribuição de energia elétrica;
Características dos transformadores (tensões nominais, impedância, tipo, isolamento,
ventilação forçada, estado de conservação etc.);
Contribuição por uso final, de cada ponto significativo de operação no consumo de
energia, na formação da demanda e na tipologia da curva de carga;
Medição das tensões dos barramentos principais do sistema;
Aterramento das subestações;
Estado de limpeza e manutenção das subestações;
Carregamento total e por fase dos transformadores;
Corrente por fase e no neutro de cada transformador;
Características elétricas dos equipamentos associados à instalação (disjuntores,
bancos de capacitores, chaves etc.);
Estado geral dos quadros/centros de cargas (circuitos, cabos, conexões, barramentos
etc.);
Temperatura ambiente dentro e fora da subestação;
Fator de potência dos quadros principais;
Medição do nível de harmônicos dos quadros principais.
6.3.3.3. Motores
Características dos motores (tensão nominal, número de fases, número de pólos,
isolamento, fator de potência, corrente nominal e de partida, refrigeração, estado de
conservação etc.);
Regime de funcionamento;
Em caso de carga representativa, registro de grandezas elétricas (tensão, corrente,
potência ativa e reativa) e avaliação do carregamento mecânico;
Características elétricas dos equipamentos associados à instalação (chaves de partida
direta, inversores de freqüência etc.);
Lógica de operação do motor em caso de acionamento automático;
Tipo de acoplamento (correia em V, engrenagens etc.).

108


6.3.3.4. Bombas
Características das bombas (tipo bomba, tipo e dimensões do rotor, tipo de selo,
estado de conservação etc.) e do tipo de fluido;
Regime de funcionamento;
Características dos equipamentos associados à instalação (válvulas, tanques etc.);
Lógica de operação em caso de acionamento automático.
6.3.3.5. Geração de vapor e aquecimento
Características dos geradores de vapor (combustível, consumo energético, controle de
pressão, purga de fundo da caldeira, aplicação do vapor, pressão de operação,
manutenção etc.);
Características dos aquecedores (tipo, consumo energético, uso de energia solar,
manutenção, controle da temperatura, aplicação etc.);
Características da rede de distribuição de vapor (isolamento, purgadores, controle de
pressão, válvulas manuais etc.);
Características da rede de distribuição de água quente (isolamento, tanque de
armazenamento, válvulas manuais etc.);
Instrumentação existente;
Características da água (dureza, pH, condutividade, percentual de ferro etc.) e do
sistema de tratamento de água;
Características da rede e reservatórios de combustível (tanques de óleo combustível,
rede de GLP ou gás natural, regulagem de pressão etc.);
Participação desses sistemas na matriz de consumo energético;
Características dos consumidores (demanda, perfil de consumo, regulagem da pressão
do vapor ou temperatura da água etc.).
6.3.3.6. Ar comprimido
Características dos compressores (tipo, capacidade, pressão de operação, set-point
dos pressostatos, sistema de refrigeração, recuperador de calor, automação, número
de horas de operação, captação do ar externo etc.);
Regime de funcionamento dos compressores;

109


Características dos equipamentos associados à instalação (tanque pulmão, válvulas,
rede de distribuição, secadoras, filtros, separadores de umidade, purgadores etc.);
Equipamentos consumidores de ar comprimido;
Participação desses sistemas na matriz de consumo energético;
Plano de manutenção dos compressores;
Medição do nível de perdas em função de vazamentos;
Em caso de carga representativa, registro de grandezas elétricas (tensão, corrente,
potência ativa e reativa).
6.3.3.7. Ar condicionado, refrigeração e ventilação
Características dos equipamentos existentes;
Regime de funcionamento do sistema;
Existência de instrumentação de controle;
Condições de limpeza e manutenção;
Participação destes sistemas na matriz de consumo energético;
Hábitos de utilização dos espaços refrigerados/condicionados;
Temperatura dos espaços refrigerados/condicionados e ambiente;
Existência e estado dos isolamentos térmicos (tubulações e ambientes);
Adequação da carga térmica de ambientes típicos;
Em caso de carga representativa, registro de grandezas elétricas (tensão, corrente,
potência ativa e reativa).
6.3.3.8. Geração própria
Características dos geradores (tensão nominal, número de fases, isolamento, fator de
potência, estado de conservação, horas de operação etc.) e do combustível (tipo,
armazenamento, tubulações de interligação etc.);
Regime de funcionamento (automático, manual, sistema de transferência etc.).
6.3.3.9. Compra de energia elétrica
Em caso de não haver memória de massa (consumidores convencionais), realizar
medição de grandezas elétricas no circuito de alimentação geral da instalação, ou em
combinação dos circuitos principais que permitam equivalência ao geral.

110


6.4. RELATÓRIO FINAL

6.4.1. Disposições preliminares
6.4.1.1. O relatório final de diagnóstico energético tem como objetivo apresentar
descrição da situação encontrada, análises técnicas e econômicas de alternativas
disponíveis e recomendações para implementação.
6.4.1.2. O relatório final deve apresentar todos os elementos utilizados para avaliação,
tais como históricos de contas de energia, registros de medição, planilhas com
levantamentos de dados e relatórios de simulações.
6.4.1.3. O relatório final deve apresentar informações cadastrais da instalação, como
identificação (número de consumidor) perante concessionárias, endereço completo,
documentos de referência e cadastro patrimonial (quando existente).
6.4.1.4. O relatório deve conter, ainda, valores de tarifas de suprimento de energia,
modalidades tarifárias e outras consideradas no estudo.
6.4.1.5. O formato do relatório final deve ser definido pela fiscalização.
6.4.1.6. Como sugestão, o relatório final deve conter as seguintes seções:
Capa, contendo identificação da unidade avaliada, instrumento contratual (se aplicável)
e período de emissão do relatório;
Segunda capa, contendo identificação da unidade avaliada, responsáveis técnicos,
equipe de fiscalização e controle de revisões;
Índice geral;
Sumário com objetivos e conclusões do estudo realizado;
Caracterização da instalação (abrangência do estudo, informações cadastrais) e
descrição da metodologia;
Índices energéticos verificados (ver comentários no item 2.1.1.2);
Levantamento dos usos finais;
Avaliação técnica por uso final;
Avaliação econômica por uso final;
Avaliação econômica global;
Índices energéticos previstos;
Apêndices (cópias de portarias e resoluções, relatórios de simulações, catálogos de
equipamentos e outros documentos);
111


Anexos (registros de medições, memórias de cálculos, planilhas de avaliação);
Contra capa.

6.4.2. Avaliação econômica
6.4.2.1. Os critérios de viabilidade econômica devem ser previamente definidos pela
fiscalização. São sugeridas as seguintes alternativas (por ordem de complexidade):
Tempo de retorno simples;
Tempo de retorno com taxas de juros;
Análise do valor presente líquido (incluindo custos de manutenção e operação);
Análise do custo associado ao ciclo de vida do equipamento.

6.4.2.2. Alternativamente, podem ser considerados os critérios praticados pela ANEEL
– Agência Nacional de Energia Elétrica para avaliação de viabilidade dos programas
anuais de combate ao desperdício de energia elétrica pelas concessionárias
distribuidoras 12.

6.4.3. Iluminação
6.4.3.1. Deverão ser abordados os seguintes tópicos:
Descrição do sistema atual (nível luximétrico de ambiente tipo, tipos de luminárias e
lâmpadas por ambiente, quantidade, manutenção, seccionamento, tipo reator,
acionamento manual ou automático etc.);
Fotografias do sistema atual;
Eficiência energética de iluminação existente;
Consumo e demanda do sistema atual;
Participação da iluminação no consumo total;
Verificação da adequação do sistema de iluminação às atividades desenvolvidas;
Adequação dos níveis de iluminamento com a norma NBR 5413 e NBR 5101;
Possibilidade de retrofit do sistema de iluminação;
Possibilidade de automação dos circuitos da iluminação e seccionamento de circuitos;
Possibilidade do aproveitamento da contribuição solar;
Modificação de hábitos das equipes de limpeza e segurança;

112


Exemplos de estudos luminotécnicos de ambientes típicos, considerando sistemas de
iluminação mais eficientes;
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.4. Alimentação, transformação e distribuição de energia elétrica
Carregamento dos transformadores;
Equilíbrio de tensão e corrente nos transformadores;
Níveis de tensão secundária dos transformadores;
Identificação de pontos críticos das instalações elétricas;
Avaliação das condições físicas e operacionais dos quadros de distribuição e dos
níveis de isolação dos condutores das instalações;
Correção do fator de potência;
Curva de carga por transformador;
Fator de potência por transformador;
Consumos de energia elétrica de cada unidade e setores;
Fotografias do sistema atual;
Estudo para redistribuição das cargas entre os transformadores;
Possibilidade de remanejamento de carga ou troca de cabos;
Curvas de cargas levantadas;
Análise de freqüência das máximas demandas, visando identificar fenômenos
aleatórios que contribuem para a demanda máxima mensal;
Análise dos problemas identificados e apresentação de soluções baseadas em estudos
de viabilidade.

6.4.5. Motores
6.4.5.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Especificação dos motores e dos equipamentos acionados;
Tipo de acionamento dos motores;
Carregamento dos principais motores;
Perdas em função do rendimento;
Fotografias do sistema atual;
Possibilidade de mudanças nos regimes de operação;
113


Possibilidade de uso de inversores de freqüência, soft starters ou automação;
Possibilidade de melhorias no acoplamento;
Possibilidade de troca por modelos de alto rendimento e/ou redução da potência
nominal;
Possibilidade de adequação dos motores às condições ótimas de funcionamento da
carga acionada;
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.6. Bombas
6.4.6.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Condições de operação das principais bombas (regime de operação, vazão, pressão,
rendimento etc.);
Fotografias do sistema atual;
Possibilidade de mudanças no regime de utilização;
Análise de problemas operacionais (ar em tubulações, cavitação, golpe de aríete etc.);
Redução de perdas nas tubulações;
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.7. Geração de vapor e aquecimento
6.4.7.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Ciclo de operação dos principais equipamentos;
Fotografias do sistema atual;
Consumo e demanda do sistema atual;
Participação no consumo total;
Eficiência energética do sistema existente;
Representatividade do consumo dos equipamentos eletrotérmicos em relação ao
consumo mensal;
Possibilidade de mudanças de hábitos na utilização;
Avaliação da situação dos geradores de vapor (adequação das pressões de operação,
tratamento de água, consumo de combustível etc.);

114


Avaliação da rede de distribuição de água quente e vapor (purgadores, redutores de
pressão, isolamento, retorno de condensado etc.);
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.8. Ar comprimido
6.4.8.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Ciclo de operação dos principais equipamentos;
Fotografias do sistema atual;
Consumo e demanda do sistema atual;
Participação no consumo total;
Eficiência energética do sistema existente;
Possibilidade de mudanças de hábitos na utilização;
Avaliação da situação dos compressores (adequação das pressões de operação,
captação do ar, controle centralizado etc.);
Avaliação da rede de distribuição de ar comprimido (purgadores, redutores de pressão,
perdas etc.);
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.9. Ar condicionado, refrigeração e ventilação
6.4.9.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Carregamento dos principais equipamentos;
Análise de freqüência das máximas demandas, visando identificar fenômenos
aleatórios que contribuem para a demanda máxima mensal;
Ciclo de operação dos principais equipamentos;
Fotografias do sistema atual;
Consumo e demanda do sistema atual;
Participação no consumo total;
Eficiência energética do sistema existente;
Possibilidade de mudanças de hábitos na utilização;
Avaliação da situação dos equipamentos (ponto de operação, isolamento, perdas,
automação etc.);
Avaliação da rede de distribuição (isolamento, perdas etc.);
115


Avaliação dos ambientes (redução de carga térmica, ajuste da temperatura etc.);
Possibilidade de adequação dos sistemas motor/compressor ou motor/bomba às
condições ótimas de funcionamento;
Exemplos de estudos de carga térmica de ambientes típicos, considerando sistemas de
condicionamento/refrigeração mais eficientes;
Análise de problemas identificados e soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.10. Geração própria
6.4.10.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Situação dos principais equipamentos;
Fotografias do sistema atual;
Possibilidade de geração na ponta e em emergência;
Análise das soluções baseadas em estudos de viabilidade.

6.4.11. Compra de energia elétrica
6.4.11.1. Deverão ser avaliados os seguintes tópicos:
Avaliação dos parâmetros contratados de energia elétrica junto à concessionária,
observando-se as características de sazonalidades de funcionamento, a melhoria do
fator de carga e a utilização de energia no horário de ponta;
Desenvolvimento de estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação de
um sistema de gerenciamento de energia e controle de demanda, com o objetivo de
acompanhar os custos setoriais da utilização de energia e evitar multas por
ultrapassagem de demandas e de baixo fator de potência.

6.4.12. Fontes alternativas de energia
6.4.12.1. O diagnóstico deve incluir a avaliação da viabilidade técnica e econômica
para utilização de fontes alternativas de energia que reduzam a dependência de
energéticos convencionais.
6.4.12.2. As fontes avaliadas devem ser de domínio tecnológico consolidado, de
fabricação em série e em escala industrial, devendo ser evitados mecanismos
experimentais ou soluções não adequadamente testadas em instalações existentes.

116


6.5. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

6.5.1. Disposições preliminares
6.5.1.1. A determinação dos melhores parâmetros para a contratação do fornecimento
da energia elétrica deverá ser estabelecida por especialistas, que indicarão a
modalidade de tarifa mais adequada para a unidade consumidora, bem como os
valores de demandas a serem contratados.
6.5.1.2. A contratação do fornecimento de energia elétrica deverá obedecer à
Resolução nº 456 de 29 de novembro de 2000, da ANEEL - Agência Nacional de
Energia Elétrica.
6.5.2. Premissas adotadas
6.5.2.1. Para que seja elaborado o estudo de adequação do contrato de fornecimento
de energia elétrica da unidade consumidora, deverá ser analisado o histórico dos
registros de consumo e demanda ativas e reativas presentes nas faturas de energia
elétrica emitidas pela concessionária num período mínimo de 12 meses.
6.5.2.2. Caso a unidade consumidora já possua um contrato de fornecimento de
energia elétrica com a concessionária, uma cópia deste documento deverá ser
fornecida ao especialista para que este realize um estudo comparativo das condições
atuais e propostas.
6.5.2.3. No estabelecimento do contrato de fornecimento de energia elétrica com a
concessionária é fundamental a escolha correta do modelo tarifário mais adequado e
das demandas contratadas, uma vez que, se o valor estabelecido for inferior às
necessidades da unidade, o consumidor arcará com as multas de ultrapassagens de
demandas. Se o valor for superior ao requerido, o consumidor irá pagar um valor de
demanda sem fazer uso integral da mesma.
6.5.2.4. Deverá ser observada nas faturas de energia elétrica da concessionária a
ocorrência de ultrapassagens de demanda.
6.5.2.5. Através do somatório dos itens acima identificados, deverá ser quantificado o
valor excedente que está sendo pago pelo consumidor. Caso o consumidor possua em
seu contrato uma demanda superior à demanda requerida, deverá ser quantificado
também o valor pago pelo excedente de demanda contratada. O somatório desses

117


valores indicará a economia proveniente da adequação do contrato de fornecimento de
energia elétrica.
6.5.2.6. Deverá ser verificada, por meio de entrevistas na unidade, a existência de
previsão de ampliação das instalações elétricas para os próximos 12 meses. Em caso
afirmativo, deverão ser determinados os valores de demandas a serem contratadas de
modo que, depois de efetuada a ampliação, não exista o risco de ocorrência das multas
de ultrapassagens de demanda.
6.5.2.7. Se a unidade consumidora for do Grupo B (baixa tensão), deverá ser realizado
o levantamento da carga instalada em seu sistema elétrico. Caso o seu valor global
apresente valor superior a 75 kW, deverá ser avaliada a viabilidade de alteração do
fornecimento para Grupo A (alta tensão), inclusive com possível necessidade de
construção de subestação.
6.5.2.8. Para as unidades enquadradas no modelo tarifário Convencional ou que
estejam situadas no Grupo B, com carga instalada superior a 75 kW, deverá ser
realizada medição elétrica na alimentação geral da unidade em período típico de
funcionamento 13, a fim de se determinar as relações de consumo e demandas ativas
e reativas nos horários de ponta e fora de ponta.
6.5.2.9. Uma vez estabelecido o modelo mais econômico, deverá ser solicitada à
concessionária a alteração do contrato, lembrando que o próximo pleito só poderá ser
efetuado decorridos 12 meses da última alteração.
6.5.2.10. Deverá ser observado o prazo de vigência do contrato de fornecimento de
energia elétrica com a concessionária. Caso o consumidor não se pronuncie, o contrato
será automaticamente renovado por igual período, perdendo o consumidor uma
oportunidade de renegociá-lo em condições mais favoráveis.

7. TÓPICOS COMPLEMENTARES

7.1. Arquitetura
7.1.1. Conceitos e definições
Coeficiente global de transmissão térmica: expressa a quantidade de calor que
atravessa, na unidade de tempo, uma unidade de área do elemento da envolvente do
edifício quando há uma diferença unitária de temperatura entre o ar interior e exterior.
118


Contraste: diferença relativa de luminâncias simultâneas ou consecutivas.
Efeito chaminé: tendência dos gases de se elevar quando aquecidos, criando um fluxo
ascendente.
Elementos de proteção solar exterior: qualquer dispositivo externo cujo objetivo é
proteger uma determinada área da incidência direta da luz solar.
Elemento translúcido: elementos da envolvente que transmitem a energia luminosa
radiante incidente. Os elementos transparentes são elementos translúcidos cujos
coeficientes de absorção e reflexão são iguais a zero.
Envolvente: superfícies exteriores verticais e horizontais do edifício.
Envolvente opaca: superfícies exteriores verticais e horizontais do edifício que não
transmitem a energia luminosa radiante incidente.
Fachada: são as faces verticais da envolvente de um edifício, voltadas para o exterior.
Fator solar: ou transmitância: é a razão entre a radiação transmitida através de um
elemento translúcido e o total incidente sobre ele.
Heterogeneidade da fachada: são os diferentes materiais opacos que compõem a
fachada.
Iluminação vertical alta: também conhecida como shed, é o fluxo luminoso natural que
incide em um ambiente por meio de um elemento translúcido vertical localizado na
cobertura.
Iluminação zenital: é o fluxo luminoso natural que incide verticalmente em um
ambiente, por meio de elemento translúcido horizontal ou inclinado localizado na
cobertura.
Inércia térmica: tendência de um determinado material em manter o seu nível de
energia interna.
Isolante térmico: material que oferece alta resistência ao fluxo de calor.
Norte verdadeiro: direção do pólo norte a partir de um determinado ponto.
Ofuscamento: turvamento da visão humana provocado por excesso de luminância ou
contraste.
Parede trombe: parede de alvenaria da envolvente revestida de vidro na face. Este
sistema maximiza a captação da energia da radiação solar.
Percentual de área translúcida na fachada: coeficiente que mede a relação entre as
áreas de envolventes translúcidas e as áreas de envolventes opacas.
119


Ponte térmica: é quando um elemento heterogêneo da envolvente possui alto
coeficiente de transmissão térmica (por exemplo uma viga metálica) tornando-se o
principal elemento de troca de calor por condução entre o ambiente interno e externo.
Resfriamento passivo noturno: ventilação do edifício e de sua massa no período
noturno por meio da captação do ar externo.
Técnicas de resfriamento: durante o dia, o resfriamento do ar exterior pode ser obtido
através de diversas técnicas como, por exemplo, passar sobre a água, por um
ambiente mais frio, sob a vegetação ou ainda sob o solo.
Ventilação cruzada: circulação de ar através de aberturas situadas em lados opostos
de um ambiente.
7.1.2. Estratégias de ventilação

120


121


7.1.3. Balanço horário baseado na Carta Bioclimática para a Cidade do Rio de Janeiro

Hora/Mês

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

1

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

2

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

3

B

B

B

B

B

B

G

G

B

B

B

B

4

B

B

B

B

B

B

G

G

G

B

B

B

5

B

B

B

B

B

G

G

G

G

B

B

B

122


Hora/Mês

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

B

B

B

B

B

G

G

G

G

B

B

B

7

B

B

B

B

B

B

G

G

G

B

B

B

8

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

9

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

10

B

H

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

11

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

B

B

12

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

B

H

13

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

H

H

14

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

H

H

15

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

H

H

16

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

H

H

17

H

H

H

B

B

A

A

A

A

B

H

H

18

H

H

B

B

B

A

A

A

A

B

B

H

19

B

H

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

20

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

21

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

22

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

23

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Zona A – Zona de Conforto:
• Proteger os ambientes da radiação solar direta.

Zona B – Ventilação Natural ou Mecânica:
• Proteger os ambientes da radiação solar direta;
• Orientar corretamente as áreas envidraçadas;

123


• Orientar corretamente as aberturas de modo a promover ventilação abundante;
• Otimizar a geometria e a implantação da edificação no terreno, de modo a minimizar a

carga térmica acumulada devido à radiação solar.

Zona G – Aquecimento Passivo / Controle da Ventilação:
• Expor a edificação à radiação solar;
• Controlar a ventilação;
•

Usar sistemas construtivos com capacidade térmica, de modo que o calor

armazenado seja liberado no período noturno.

Zona H – Condicionamento Artificial:
• Proteger os ambientes da radiação solar direta;
• Orientar corretamente as áreas envidraçadas;
• Otimizar a geometria e a implantação da edificação no terreno, de modo a minimizar a

carga térmica acumulada devido à radiação solar.

7.1.4. Programas computacionais
São sugeridos os seguintes programas para simulações computacionais de elementos
de arquitetura, ventilação e iluminação naturais:
ARQUITROP (Brasil);
CTCA (Brasil);
ESP-r (Inglaterra);
DOE-2 (Estados Unidos);
VisualDOE (Estados Unidos).

7.1.5. Carta solar
A carta solar consiste na representação gráfica, em projeção, da trajetória solar horária
ao longo dos diferentes meses do ano, permitindo a leitura dos ângulos de altura e
azimute do sol. Sua aplicação é especialmente importante para projeção de sombras e
avaliação da insolação diretamente sobre fachadas e aberturas.

124


A carta pode ser desenhada manualmente, ou obtida a partir de programas
computacionais (indicados no item anterior). É preferível a utilização do método de
projeção ortogonal.
Deve ser considerada, como referência, a latitude de 22o54´S para a Cidade do Rio de
Janeiro.

7.2. Iluminação
A iluminação é um dos itens mais relevantes no que tange ao consumo de energia
elétrica. Ela chega a ser responsável por aproximadamente 20% de toda a energia
consumida no país e por mais de 40% de energia consumida pelo setor de comércio e
serviços. É importante que seja feito um projeto inteligente e econômico de iluminação,
tanto do ponto de vista do investimento inicial como do custo operacional.
Dessa forma, para uma melhor compreensão das recomendações contidas nesse
Caderno de Encargos, faz-se importante o conhecimento de alguns conceitos e
informações sobre iluminação que são apresentados a seguir.
7.2.1. Conceitos e definições
Fluxo luminoso (j) : É a quantidade de luz emitida por uma fonte, cuja unidade é o
lúmen (lm). Para lâmpadas elétricas, deve-se considerar o funcionamento em tensão e
freqüência nominais.
Coeficiente de Utilização (u) : Relação entre o fluxo luminoso inicial emitido pela
luminária (fluxo total) e o fluxo recebido no plano de trabalho (fluxo útil). O coeficiente
de utilização depende das dimensões do local, da cor dos tetos e paredes e do
acabamento das luminárias.
Fator de Depreciação (d) : Relação entre o fluxo emitido no fim do período de
manutenção da luminária e o fluxo luminoso inicial da mesma.
Iluminância ou iluminamento (E) : Relação entre o fluxo luminoso e a área iluminada, a
uma determinada distância. Em termos práticos, é a quantidade de luz sobre um
determinado plano, sendo sua unidade o lúmen/m2 ou lux (lx). A iluminância
recomendada para os diferentes ambientes e atividades é apresentada em normas; no
caso brasileiro, a norma NBR 5413 da ABNT estabelece estes valores. O nível de
iluminamento é função da área iluminada, do coeficiente de utilização, do fator de
depreciação e do fluxo luminoso obedecendo a seguinte relação:
125


Intensidade luminosa : É a intensidade do fluxo luminoso projetado em uma
determinada direção, e expressa em candelas (cd) .
Potência consumida : É a quantidade de energia consumida por uma fonte luminosa,
expressa geralmente em W .
Eficiência luminosa : É a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida,
expresso em lm/W . Portanto, quanto maior a eficiência, menor quantidade de energia
será consumida para uma mesma quantidade de luz ser produzida.
Vida média : É a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada,
dentro de uma amostra representativa, expressa em horas (h) .
Temperatura (ou aparência) de cor : É a grandeza que expressa a aparência da cor da
luz, sendo sua unidade o Kelvin (K) . Quanto mais alta esta grandeza, mais próximo do
branco é a luz. Ao contrário do senso comum, quanto mais “quente” uma luz, menor a
temperatura; uma luz amarelada tem temperatura de 3.000 K ou menos, enquanto uma
luz “fria” tem aparência azul-violeta e temperatura de 6.000 K ou mais. A luz branca
“natural”, emitida pelo sol ao meio-dia, tem temperatura de cor próxima de 5.800 K.
Índice de reprodução de cor (IRC ou Ra) : é a medida de correspondência entre a cor
real de um objeto e sua aparência sob uma determinada fonte de luz. O ideal é que a
percepção das cores seja a mais próxima possível da realidade, como se iluminado por
luz natural. Uma lâmpada incandescente apresenta IRC igual a 100, sendo este valor
referência para os demais tipos.
7.2.2. Tipos de lâmpadas
Está disponível no mercado uma grande variedade de lâmpadas, para todas as
aplicações. Por isso, a seleção de um tipo deve levar em conta aspectos como a

126


qualidade da luz produzida, conforme a aplicação, e a eficiência energética como um
item recomendável.
Uma breve descrição dos principais tipos disponíveis é apresenta a seguir.
Incandescente : A passagem de corrente elétrica em um filamento aquece-o, passando
a emitir luz. É o tipo mais antigo e usual, produzindo luz com temperatura em torno de
2.700 K e reprodução de cor de 100 % .
Lâmpadas halógenas : Apesar de seu princípio de funcionamento ser por aquecimento
de um filamento para emitir luz, apresentam melhor eficiência que as lâmpadas
incandescentes. As lâmpadas halógenas podem apresentar um refletor dicróico que a
tornam as mais indicadas para a iluminação artística e decorativa de objetos sensíveis
ao calor. Esse refletor tem a propriedade de desviar parte do calor para trás, reduzindo
em até 66% a radiação térmica emitida.
Lâmpadas de descarga : Um grupo de lâmpadas utiliza o mesmo princípio de
funcionamento. Uma descarga elétrica entre eletrodos leva os componentes internos
da lâmpada a emitir luz, e por isso são chamadas de lâmpadas de descarga. Essas
lâmpadas necessitam, para operação, de equipamentos que limitem a corrente de
descarga. Os diferentes tipos de lâmpadas variam em função dos seus componentes
internos, sendo os principais descritos a seguir.
Fluorescente tubular : Neste tipo, a passagem de corrente elétrica através de um gás
produz radiação ultravioleta que atinge o pó fluorescente que reveste o tubo. Este pó
passa a emitir luz, que dependendo de sua composição pode ter temperaturas de
4.000 a 6.000 K e índices de reprodução de cores de 48 a 85.
Fluorescente compacta : Utiliza o mesmo princípio da fluorescente tubular. Com um
desenho especial, apresenta menor volume e, comparando-a com a incandescente,
maior vida útil e menor consumo de energia.
Vapor de sódio : apresenta elevada eficiência energética (até 140 lm/W) e vida média,
mas baixa reprodução de cor (em torno de 20%).

127


Multivapor metálico : utiliza normalmente iodetos metálicos, com alta eficiência
energética (de 65 a 90 lm/W) e excelente reprodução de cor (até 90 %).
Mista : combina um filamento e um tubo de descarga. Nesse caso o próprio filamento
atua como limitador da corrente de descarga.
7.2.3. Comparativo
Um quadro comparativo dos diferentes tipos de lâmpadas é apresentado a seguir,
organizado por ordem crescente de eficiência energética. Os valores apresentados
correspondem aos modelos usuais disponíveis no mercado.

Tabela 1. Eficiência das Lâmpadas

7.3. Ar condicionado e ventilação mecânica
7.3.1. Conceitos e definições
Zona de controle: área ou grupo de áreas cujas cargas térmicas têm perfil similar de
modo a que as condições internas possam ser mantidas através de um único
dispositivo de controle.
COP (coefficient of performance): razão direta entre potência térmica útil desenvolvida
e energia suprida por fonte externa para acionamento/funcionamento do equipamento.
EER (energy efficiency ratio): razão entre a capacidade de resfriamento e a potência de
acionamento, para um determinado perfil de carga em condições determinadas de
operação.
IPLV (integrated part load value): valor do desempenho energético do equipamento
para cargas parciais, calculado para pontos de operação específicos conforme critérios
normalizados (referência norma ARI 550/590).
128


NPLV (non-standard part load value): valor do desempenho energético do equipamento
para cargas parciais, calculado para pontos de operação não especificados em norma.

7.4. Aquecimento
7.4.1. Dimensionamento dos sistemas - demanda diária de água quente
Para definição de volume armazenado para os sistemas de aquecimento solar, deve
ser adotada a tabela de volume por peça abaixo:

Tabela 16 - Consumo Médio de Água Quente por Peças

PEÇA

CONSUMO DIÁRIO

Ducha

50 a 80 litros/pessoa

Lavatório

5 a 7 litros/pessoa

Bidê

5 a 7 litros/pessoa

Cozinha

20 a 30 litros/pessoa

Lavanderia

8 a 15 litros/Kg de roupa seca

Banheira

30 a 50 % do Volume da Banheira

Observações:
1 - O consumo de água em Lavanderia poderá variar a partir do número de ciclos das
máquinas de lavagem. No caso de máquinas industriais deverá ser feito um
levantamento do modelo utilizado e do ciclo típico com uso de água quente.
2 - O consumo de água para banho considera uma média de 1 banho/dia/pessoa
3 - Para sistemas de aquecimento por acumulação que não seja aquecimento solar,
deve ser adotado um fator de 0.6, sobre os valores da tabela acima.
4 - Quando integrados sistemas de aquecimento de acumulação tipo geradoras de
água quente, caldeiras ou similares a coletores solares, o volume armazenado para o
sistema de aquecimento deve permanecer pautado na tabela acima.

129


5 - O volume armazenado do sistema de aquecimento solar deve ser definido com
base na estimativa de volume consumido encontrado através do uso da tabela acima.
Aplicações onde a demanda de água quente coincide com o horário de radiação solar,
o volume armazenado do sistema de aquecimento solar, poderá sofrer proporcional
redução.
7.4.2. Área coletora
Para o aquecimento do volume armazenado encontrado através do uso da tabela 1.
Deve ser considerada a etiqueta do INMETRO para coletores solares para
determinação da área coletora. Para cada 100 litros de volume armazenado devem ser
determinados arranjos de coletores que tenha como somatório de Produção Média
Mensal de Energia igual a 75,00 kWh/mês.

Exemplo:
Para o Aquecimento de 3.000 litros Armazenados (de Reservatórios)
3.000 litros: 100 litros = 30
30 x 75,0 kWh/mês = 2.250 kWh/mês
Considerando dois modelos de coletores solares:
Modelo 1:
Área = 2,0 m2 , Produção Média Mensal de Energia = 130,0 kWh/mês
Modelo 2:
Área= 1,5 m2 , Produção Média Mensal de Energia = 60,0 kWh/mês
Para o Modelo 1: seriam necessários
2.250 kWh/mês : 130,0 kWh/mês por coletor = 17,30 coletores
18 coletores solares do Modelo 1
Para o Modelo 2: seriam necessários
2.250 kWh/mês : 60,0 kWh/mês por coletor = 37,5 coletores
38 coletores solares do Modelo 2

130


Para o aquecimento de 3000 litros devem ser utilizados 18 coletores solares do modelo
1 ou 38 coletores solares do modelo 2.
Esta relação de área coletora tem como premissa que toda os coletores estejam
orientados para o norte geográfico e com inclinação de 30º, em relação a horizontal.
Para condições reais de instalação, onde não é possível o atendimento dessas
premissas, a área coletora deve ser corrigida conforma tabela abaixo:

Tabela 17: Compensação de área para coletores sem vidro

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
DESVIO DO

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

1,16

1,11

1,06

1,03

1

1,05

1,10

1,16

1,24

10

1,17

1,11

1,07

1,03

1,01

1,04

1,10

1,16

1,23

20

1,17

1,12

1,08

1,04

1,02

1

1,08

1,14

1,21

30

1,19

1,14

1,10

1,07

1,04

1,03

1,02

1,02

1,02

40

1,20

1,16

1,12

1,09

1,08

1,06

1,06

1,06

1,07

50

1,22

1,18

1,15

1,13

1,12

1,11

1,10

1,11

1,12

60

1,24

1,21

1,19

1,17

1,16

1,16

1,16

1,17

1,18

70

1,26

1,25

1,23

1,22

1,22

1,22

1,23

1,24

1,26

80

1,29

1,29

1,28

1,28

1,29

1,30

1,31

1,33

1,36

NORTE

Compensações válidas para o mês de Junho no Rio de Janeiro, exceto aquelas
diferenciadas (em negrito) válidas para Dezembro.

131


Tabela 18: Compensação de área para coletores com vidro liso

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
DESVIO DO

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

1,24

1,17

1,09

1,05

1

1,08

1,15

1,24

1,36

10

1,26

1,17

1,11

1,05

1,02

1,06

1,15

1,24

1,35

20

1,26

1,18

1,12

1,06

1,03

1

1,12

1,21

1,32

NORTE

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
DESVIO DO

10

15

20

25

30

35

40

45

50

30

1,29

1,21

1,15

1,11

1,06

1,05

1,03

1,03

1,03

40

1,30

1,24

1,18

1,14

1,12

1,09

1,09

1,09

1,11

50

1,33

1,27

1,23

1,20

1,18

1,17

1,15

1,17

1,18

60

1,36

1,32

1,29

1,26

1,24

1,24

1,24

1,26

1,27

70

1,39

1,38

1,35

1,33

1,33

1,33

1,35

1,36

1,39

80

1,44

1,44

1,42

1,42

1,44

1,45

1,47

1,50

1,54

NORTE

Compensações válidas para o mês de Junho no Rio de Janeiro, exceto aquelas
diferenciadas (em negrito) válidas para Dezembro.
A área coletora não deve receber sombra em mais de 25% de sua totalidade em
nenhuma estação do ano. Caso isso venha ocorrer, deve ser adicionada área ao
arranjo de coletores para compensar tal sombreamento.
7.4.3. Controle do sistema de aquecimento

132


Todos os sistemas de aquecimento deverão ser providos com controle manual,
automático ou programável. O controle do sistema complementar merece atenção
especial.
Quando o sistema de aquecimento solar operar por circulação forçada ou bombeada, o
acionamento da bomba deve ser realizado por um controlador diferencial de
temperatura confiável e sua programação para ligar e desligar a bomba deve estar
explicitado no projeto do sistema. Os valores recomendados para os diferenciais de
temperatura entre o coletor e o reservatório são: liga com 6ºC e desliga com 2ºC.
O sistema complementar que é normalmente acionado por um termostato localizado no
reservatório térmico, deve possuir fácil identificação do set recomendado pelo
projetista. Valores entre 35ºC e 45ºC atendem a maioria das aplicações. Não deve ser
regulado no set do termostato valor superior a 50ºC.
Quando o perfil de utilização de água quente é bem definido (vestiário de funcionários,
creches, etc) é recomendado a implantação de um programador horário em serie com
o termostato, para que o sistema complementar não seja acionado em horário onde
não ha demanda de água quente (durante madrugadas e períodos diurnos sem
demanda de água quente).
Os quadros de comando dos sistemas de aquecimento devem possuir dispositivos de
partida e proteção (disjuntores, fusível e contatores) dimensionados para as cargas dos
sistemas. A previsão de contatos auxiliares e até bornes auxiliares dos principais
circuitos, permitem a integração do sistema de aquecimento ao sistema de automação
geral do prédio, quando existente.
A identificação dos componentes internos do quadro de comando (contatores,
disjuntores, bornes, etc), a identificação dos sinaleiros e chaves seletoras da parte
externa do quadro, permite maior facilidade de operação do sistema e futuras
manutenções. É recomendado deixar uma cópia do esquema elétrico do quadro dentro
ou próximo do mesmo para auxiliar o entendimento de sua concepção e operação.
7.4.4. Distribuição de água quente
A distribuição de água quente deve estar bem integrada ao sistema gerador de água
aquecida. Para tanto devem ser tomados cuidados especiais na concepção e execução
das linhas hidráulicas de água quente, pontos com interface da linha hidráulica de água
fria e controles dos sistemas de recirculação ou retornos.
133


As normas da ABNT que tratam do assunto devem ser respeitadas em sua totalidade e
os responsáveis pela implantação das instalações hidráulicas devem apresentar a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para os projetos, supervisão e execução
das referidas instalações.
Todos os tubos de água quente devem ser bem isolados termicamente, sendo os tubos
de maior diâmetro do circuito hidráulico, o barrilete horizontal, as colunas ou prumadas
os trechos que requerem maiores cuidados.
As tubulações devem ser executadas de forma a não permitir acúmulo de bolhas.
Quando o percurso hidráulico for propenso a formação de bolhas, este deve receber
válvulas para eliminação das bolhas de forma prática ou automática, para não
comprometer o funcionamento do sistema de aquecimento de água.
O Executor do sistema de aquecimento de água deve garantir, através de dispositivos
reguladores de vazão, a vazão dos pontos de consumo de água. É fundamental que a
capacidade do sistema de aquecimento seja compatível com a demanda estimada de
água quente. A regulagem de vazão dos pontos de consumo para valores estimados
em projeto é muito importante para o atendimento dessa premissa.
Quando existentes, as bombas de recirculação ou de retorno, devem ser bem
especificadas e seus detalhes de ligação hidráulica e elétrica devem estar bem claras
para facilitar sua implantação e manutenção.
Deve ser evitada a implantação de peças de consumo de água quente que possam
trazer problemas para a operação do sistema de aquecimento de água ou conforto dos
usuários.
Devem ser projetados e implantados dispositivos que evitem o desperdício de energia
junto à distribuição de água quente. Termostatos, programadores horários e outros
controles devem ser contemplados nos controles dos sistemas de distribuição de água
aquecida.
Os controles dos sistemas relacionados à distribuição de água quente devem possuir
bornes e conexões que permitam a fácil ligação dos mesmos ao sistema de automação
e controle geral do prédio, quando estes existirem.

134


7.5. Uso racional da água nas instalações
Apesar de não objetivo deste Caderno, o uso racional de água está diretamente
associado ao consumo de energia, além de representar oportunidade de redução de
custos ao longo da vida da instalação.Outro aspecto relevante é a associação direta
entre água e meio ambiente. Estima-se que 80 % das reservas de água doce
brasileiras estão disponíveis na região amazônica, onde estão apenas 5 % dos
habitantes do país. Manejar adequadamente este recurso, pois, é fator relevante a
qualquer administração municipal.
7.5.1. Distribuição do consumo
Não há estatísticas oficiais sobre a distribuição do consumo de água por atividade
econômica, mas estima-se que 40% do volume de água servido por concessionárias
seja destinado a residências.

7.5.2. Equipamentos eficientes
Da mesma forma que lâmpadas, motores e condicionadores devem ser selecionados
buscando os de maior eficiência, os equipamentos para instalações hidrossanitárias
devem ser selecionados buscando os que representem menor consumo de água.
A tabela abaixo apresenta um comparativo entre tecnologias convencionais e
equipamentos com dispositivos economizadores de água.

Tabela 19: Comparativo entre equipamentos
Baixa Pressão

Alta Pressão

2 a 10 m.c.a.

10 a 40 m.c.a.

Aplicando Dispositivos
Economizadores de Água

Torneira de lavatório

10 l/minx

20 l/min

8 l/min

Misturador de cozinha

12 l/min

20 l/min

6 l/min

Torneira

12 l/min

20 l/min

8 l/min

Mictório com registro

10 l/min

15 l/min

8 l/min

Chuveiro

15 l/min

20 l/min

14 l/min

Equipamento

de

jardim/tanque

135


O quadro abaixo representa o consumo correspondente, para diversos tempos de utilização.

Tabela 20: Comparativo de consumo de água
Produto

Chuveiro

Torneira De Lavatório

Misturador de
Cozinha

Baixa Pressão 2 a 10 m.c.a.

Alta Pressão 10 a 40 m.c.a.

Aplicando Dispositivos

Residência/Sobrado

Apartamento/Indústria

Economizadores de Água

5

75 l

100 l

70 l

10

150 l

120 l

140 l

15

225 l

300 l

210 l

1

10 l

20 l

8l

5

50 l

100 l

40 l

10

100 l

200 l

80 l

1

60 l

100 l

30 l

5

120 l

200 l

60 l

10

180 l

300 l

90 l

Tempo (Min.)

136


Produto

Torneira de
jardim/tanque

Baixa Pressão 2 a 10 m.c.a.

Alta Pressão 10 a 40 m.c.a.

Aplicando Dispositivos

Residência/Sobrado

Apartamento/Indústria

Economizadores de Água

5

60 l

100 l

40 l

10

120 l

200 l

80 l

15

180 l

300 l

120 l

2,5 l

3,75 l

2l

0,50

5,0 l

7,5 l

4l

1

10 l

15 l

8l

Tempo (Min.)

0,25
Mictório com Registro

137


Outros sistemas com consumo significativo de água, não listados nas tabelas acima,
são os de descarga. Estes sistemas, compostos basicamente pela bacia sanitária e
pelo aparelho hidráulico de descarga (válvula de descarga, caixa acoplada ou caixa
suspensa), vêm apresentando evolução que é traduzida em menor volume de água
utilizado.

O principal componente é a bacia, pois para sistemas sifonados a quantidade de água
utilizada depende de seu perfil. Sistemas obsoletos implicam em consumo de até 20
litros por operação. Atualmente, há sistemas com consumo de 6 litros por operação,
que foram considerados pelo Governo Federal dentro do PBQPH (Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade da Habitação) como meta obrigatória para todos os
equipamentos comercializados no Brasil, independente do sistema de descarga
adotado, até o final de 2002.

BIBLIOGRAFIA

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE - ADEME.
Bureaux: programmer, concevoir, gérer les bâtiments à hautes performances
énergétiques. 1. éd. Ivry-sur-seine, França. PYC. 1993.

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE - ADEME.
Enseigment: programmer, concevoir, gérer les bâtiments à hautes performances
énergétiques. 1. éd. Ivry-sur-seine, França. PYC. 1993.

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE - ADEME.
Santé:

programmer,

concevoir,

gérer

les

bâtiments

à

hautes

performances

énergétiques. 1. éd. Ivry-sur-seine, França. PYC. 1993.

AKUTSU, Maria, SATO, Neide Matiko Nakata e PEDROSO, Nelson Garcia .
Desempenho térmico de edificações habitacionais e escolares. São Paulo: IPT, 1987.

138


AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING
ENGINEERS - ASHRAE. ASHRAE standard 90.1-1989 - Energy efficient design of new
buildings except low-rise residential buildings. Atlanta, EUA. ASHRAE. 1989.

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING
ENGINEERS - ASHRAE. ASHRAE standard 90.1-1989: User's Manual. Atlanta, EUA.
ASHRAE. 1992.

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS. 2001 ASHRAE Handbook: Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2001.

ASHRAE Journal. Atlanta, American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers. Mensal.

BAHIA, Sérgio Rodrigues et al. Modelo para elaboração de código de obras e
edificações. Rio de Janeiro, RJ. IBAN/DUMA. 1997.

BRASIL ENERGIA. Rio de Janeiro, RJ. Brasil Energia. Mensal.

CENTRE FOR THE ANALYSIS AND DISSEMINATION OF DEMONSTRATED
ENERGY TECHNOLOGIES - CADDET. CADDET - IEA/OECD - Energy efficiency Maxi brochures. Holanda. CADDET. Mensal.

CENTRE FOR THE ANALYSIS AND DISSEMINATION OF DEMONSTRATED
ENERGY TECHNOLOGIES - CADDET. CADDET - IEA/OECD - Energy efficiency Newsletter. Holanda. CADDET. Mensal.

CENTRE FOR THE ANALYSIS AND DISSEMINATION OF DEMONSTRATED
ENERGY TECHNOLOGIES - CADDET. CADDET - IEA/OECD - Energy efficiency Results. Holanda. CADDET. Mensal.

CLIMATIZAÇÃO. São Paulo, SP. RPA. Mensal.
139


COGENERATION AND ON-SITE POWER PRODUCTION. London, Reino Unido.
James & James. Bimestral.

COSTA, Gilberto José Corrêa. Iluminação Econômica: Cálculo e Avaliação. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1998.

DECA (DURATEX S/A). Catálogos técnicos.

DECKER, Douglas A., BEROLZHEIMER, Alan (Compil.). Policy evolution: Energy
conservation to energy efficiency. Lilburn, EUA. Fairmont. 1997.

DORGAN, Chad, LEIGHT, Steven e DORGAN, Charles. Application Guide for
Absorption Cooling/Refrigeration Using Recovered Heat. Atlanta: American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 1995.

DORGAN, Charles e ELLESON, James. Design Guide for Cool Thermal Storage.
Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
1993.

DOSSAT, Roy J. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus Editora, [19--].

DRANETZ TECHNOLOGIES. The Dranetz field handbook for electrical energy
management. EUA. Dranetz. 1992.

DYER, David e MAPLES, Glennon. Boiler efficiency improvement. Auburn: Boiler
Efficiency Institute, 1991.

DYER, David e MAPLES, Glennon. HVAC efficiency improvement. Auburn: Boiler
Efficiency Institute, 1995.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Barcelona, Espanha. Institut Català d'Energia. [Mensal?]

140


ELETRICIDADE MODERNA. São Paulo, SP. Aranda. Mensal.

EUA, Department of energy - DOE, Office of industrial technologies. Energy Matters.
EUA. BestPractices. Bimensal.

EUA. Department of energy - DOE (Patroc.). International performance measurement
and verification protocol. EUA. DOE. 1997.

EUA. Department of energy - DOE (Patroc.). Modern industrial assessments: a training
manual. EUA. DOE. [199-].

FLAVIN, Christopher, LENSSEN, Nicholas. Power Surge: Guide to the incoming energy
revolution. EUA. W. W. Norton. 1994.

FROTA, Anésia Barros, SCHIFFER, Suely Ramos. Manual de conforto térmico. 2. ed.
rev. atual. São Paulo - SP. Studio Nobel. 1995.

HADDAD, Jamil, AGUIAR, Sérgio Catão (Org.). Eficiência energética: integrando usos
e reduzindo desperdícios. Brasília, DF. Designum. 1999.

HAINES, Roger e HITTLE, Douglas. Control Systems for Heating, Ventilation, and Air
Conditioning. 5 ed. Nova York, Chapman & Hall, 1993.

HONEYWELL. Engineering manual os automatic control for commercial buildings:
heating, ventilating, air conditioning. SI ed. EUA. Honeywell. 1989.

IEEE SPECTRUM. EUA. IEEE. Mensal.

ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA - IESNA. Lighting
handbook. 8. ed. New York, EUA. 1993.

141


INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. IEEE
recommended practice for electric power systems in commercial buildings. New York,
EUA. IEEE. 1995.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. IEEE
recommended practice for emergency and standby power systems for industrial and
commercial applications. New York, EUA. IEEE. 1996.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. IEEE
recommended practice for energy management in industrial and commercial facilities.
New York, EUA. IEEE. 1996.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A . Tecnologia de edificações. São Paulo: Pini, 1988.

JANNUZZI, Gilberto de Martino, SWISHER, Joel N. P. Planejamento integrado de
recursos energéticos: meio ambiente, conservação de energia e fontes renováveis.
Campinas-SP. Autores Associados. 1997.

KARASSIK, Igor J. et al. Pump handbook. 2. ed. EUA. McGraw-Hill. 1986.

KUGELER, Kurt, PHLIPPEN, Peter-W. Energietechnik: technische, ökonomische und
ökologische Grundlagen. 2. Aufl. Berlin, Alemanha. Springer. 1993.

LAMBERTS, Roberto, DUTRA, Luciano, PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência
energética na arquitetura. São Paulo-SP. PW. 1997.

LEBEDEV, V. Refrigerating Engineering. Moscou: Mir Publischers, 1986.

LEHMANN, Harry, REETZ, Torsten. Zukunftsenergien: Strategien einer neuen
Energiepolitik. Berlin, Alemanha. Birkhäuser. 1995.

142


LUMIÈRE. São Paulo, SP. Lumière. Mensal.

MACINTYRE. Archibald Joseph. Equipamentos industriais e de processo. Rio de
Janeiro, RJ. Livros Técnicos e Científicos. 1997.

MACINTYRE. Archibald Joseph. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de
Janeiro, RJ. Guanabara Koogan. 1990.

MASCARÓ, Juan Luis e MASCARÓ, Lúcia. Incidência das variáveis projetivas e de
construção no consumo energético dos edifícios.Porto Alegre: Sagra-DC Luzzato,
1992.

MASCARÓ, Lúcia. Energia na edificação: estratégia para minimizar seu consumo. 2 e.
São Paulo: Projeto Editores Associados, 1991.

NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL NATURAL RESOURCES.
Water Efficiency Manual for Commercial, Industrial and Institutional Facilities. Asheville,
NCDENR, 1998.

RENEWABLE ENERGY WORLD. London, Reino Unido. James & James. Bimestral.

ROMM, Joseph J. Cool companies: how the best businesses boost profits... cutting
greenhouse gases emissions. Washington, DC, EUA. Island. 1999.

ROYO, E. Carnicer. Aire Comprimido: Neumática Convencional. Barcelona: Gustavo
Gili, 1980.

ROYO, E. Carnicer. Aire Comprimido: Teorya y Cálculo de las Instalaciones. Barcelona:
Gustavo Gili, 1977.

143


SANTOS, Afonso Henriques Moreira, HADDAD, Jamil, NOGUEIRA, Luiz Augusto Horta
et al.. Conservação de energia: eficiência energética de instalações e equipamentos.
Itajubá-MG. EFEI. 2001.

SPIEWAK, Scott A., WEISS, Larry. Cogeneration and small power production manual.
4. ed. Lilburn, EUA. Fairmont. 1994.

STOECKER, Wilbert F., JONES, Jerold W. Refrigeration and air conditioning. 2. ed.
Singapore. McGraw-Hill. 1982.

THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY - RUTGERS. A sefl-assessment
workbook for small manufacturers: a best practice manual. EUA. DOE. [ca. 2000].

WEBER,

Rudolf.

Erneuerbare

Energie:

Energieformen,

Nutzungstechniken,

Umwelteinflüsse. 2. Aufl. Vaduz, Alemanha. Olynthus. 1995.

WEIZSÄCKER, Ernst von, LOVINS, Amory B., LOVINS, L. Hunter. Factor Four:
Doubling wealth, halving resource use. London, Reino Unido. Earthscan. 1998.

WILSON, Alex e MORRILL, John. Consumer Guide to Home Energy Savings. 3 ed.
Washington, American Council for an Enegergy-Efficient Economy, 1993.

WULFINGHOFF, Donald. Energy Efficiency Manual: for everyone who uses energy.
Wheaton:Energy Institute Press, 1999.

144