«Surtout , ne pas donner le sentiment d'avoir gagné sur le nucléaire , car la route est encore longue » , décrypte un spécialiste du secteur à Bruxelles . Plusieurs dossiers sont encore sur la table , en particulier la réforme du marché de l'électricité et les aides d'État pour la construction de nouveaux réacteurs . Nucléaire : EDF n'en a pas encore fini avec ses fissures . La tuile . Après avoir mis au point , l'an dernier , une méthode de réparation de la corrosion sous contrainte ( CSC ) rencontrées sur des coudes de tuyauterie connectés au circuit primaire principal de certains réacteurs , EDF doit faire face à une nouvelle difficulté . Dans une note publiée le 24 février , mais révélée le 7 mars par le site Contexte , l'électricien indique avoir décelé une autre fissure sur le réacteur 1 de Penly ( Seine-Maritime ) , en cours de réparation . Il est arrêté depuis le 2 octobre 2021 et devait redémarrer le 2 mai . EDF évoque un « défaut significatif de corrosion sous contrainte » sur une conduite de secours servant à refroidir le réacteur en cas d'urgence . Dans un communiqué publié le 7 mars , l'Autorité de sûreté nucléaire ( ASN ) en dit un peu plus . « La fissure s'étend sur 155 mm , soit environ le quart de la circonférence de la tuyauterie , et sa profondeur maximale est de 23 mm , pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm » , souligne-t-elle , en estimant qu'à ce niveau-là « la résistance de la tuyauterie » n'est plus « démontrée » . effectuée dans les années 1980 , lors du premier montage des tuyauteries . Elles auraient été un peu forcées pour être alignées , avant d'être soudées . « On est sur un point singulier , on n'est pas sur une explication générique . Cela ne veut pas dire que ce défaut ne peut pas apparaître ailleurs , donc on a demandé à EDF d'identifier rapidement les cas semblables pouvant exister sur les autres réacteurs »