amps required for 220v baseboard
 Un calentador de 1500 vatios costará lo mismo si es de 120 o 240 voltios. Los circuitos de calefacción de 240 voltios son más comunes porque, como muestra la tabla, puede colocar más calentadores en un circuito de 20 amperios y 240 voltios (máximo de 3840 vatios) que en un circuito de 120 voltios (máximo de 1920 vatios). Requieren cable 12/2 y un disyuntor bipolar de 20 amperios si se colocaran todos en el mismo circuito. Si se necesitan más calentadores, instale un circuito nuevo o aumente el tamaño del cable y del disyuntor para acomodar la carga).5. Los calentadores de 120 voltios requieren disyuntores unipolares; Los calentadores de 240 voltios necesitan disyuntores bipolares.3. Utilice un cable de 2 hilos con tierra (Romex™ o BX).4. Al colocar varios calentadores en un circuito, no exceda la potencia indicada para el cable correspondiente y el tamaño del disyuntor. Estos 3 calentadores requerirían 12/2 cables y un disyuntor de 2 polos de 20 amperios si se colocaran todos en el mismo. mismo circuito. Si se necesitan más calentadores, instale un circuito nuevo o aumente el tamaño del cable y del disyuntor para acomodar la carga).5. Re: cableado del calentador de zócalo de 220 V. Dijiste que querías conectar 3 calentadores (220v) a una estadística t. Dijiste que los calentadores son (1) 1500 vatios y (2) 500 vatios. En total son 2500 vatios. Eso equivale a unos 11 amperios en una línea de 220 V. Solo necesita usar un cable n.º 12 y un disyuntor bipolar de 20 amperios. A continuación se explica cómo conectarlo. Comience con un Romex n.° 12, conéctelo a un disyuntor de 2 polos de 20 amperios en su panel. Conecte el cable negro a un polo del disyuntor de 2 polos y el cable blanco al otro disyuntor. Marque el cable blanco con un trozo de cinta negra para indicar que se está utilizando como caliente. Conecte a tierra el cable pelado a la barra de tierra. Solo necesita usar un cable #12 y un disyuntor de 2 polos de 20 amperios. Aquí se explica cómo conectarlo. Comience con un Romex n.° 12, conéctelo a un disyuntor de 2 polos de 20 amperios en su panel. Conecte el cable negro a un polo del disyuntor de 2 polos y el cable blanco al otro disyuntor. Entregar. · justo ahora. Reportar abuso. La calefacción del zócalo eléctrico de 240 voltios es de 250 vatios por pie. 11 pies multiplicados por 250 vatios = 2750 vatios. El cable de calibre 12 es bueno para 20 amperios, pero solo desea utilizar el 80% de la capacidad del disyuntor, por lo que 16 amperios x 240 voltios = 3840 vatios. · justo ahora. Reportar abuso. La calefacción del zócalo eléctrico de 240 voltios es de 250 vatios por pie. 11 pies multiplicados por 250 vatios = 2750 vatios. El cable de calibre 12 es bueno para 20 amperios, pero solo desea utilizar el 80% de la capacidad del disyuntor.  Amperios = Watts/Voltios = 4,16. El disyuntor más pequeño en el panel de una casa es de 15 amperios. Necesitará un disyuntor bipolar de 15 amperios. Con un cable número 14 puede cargar ese circuito hasta 12 amperios. Necesita un disyuntor de 50 amperios para el funcionamiento a 120 voltios, aunque no se recomienda el funcionamiento a 120 voltios. Necesita un disyuntor de 30 amperios para funcionar con 240 voltios. Como siempre, si tiene dudas sobre qué hacer, el mejor consejo que alguien debería darle es llamar a un electricista autorizado para que le indique qué trabajo es necesario. Yo usaría el número 12. THHN #12 tiene una potencia nominal de 30 amperios. El tamaño mínimo de cable que puede usar, para ahorrar costos generales, es el cable n.° 14, que tiene una potencia nominal de 15 amperios. El cable de cableado doméstico tiene una potencia nominal de 300 voltios. Además, la respuesta anterior es incorrecta, el n.° 12 solo tiene una potencia nominal de 20 amperios. . Usaría el n.° 12. THHN #12 tiene una potencia nominal de 30 amperios. El tamaño mínimo de cable que puede utilizar, para ahorrar costos generales, es el cable número 14, con una potencia nominal de 15 amperios.  Estos 3 calentadores requerirían 12/2 cables y un disyuntor bipolar de 20 amperios si se colocaran todos en el mismo circuito. Si se necesitan más calentadores, ejecute un circuito nuevo o aumente el tamaño del cable y el disyuntor para acomodar la carga). 5. Estos 3 calentadores requerirían 12/2 cables y un disyuntor de 2 polos de 20 amperios si se colocaran todos en el mismo circuito. Si se necesitan más calentadores, instale un circuito nuevo o aumente el tamaño del cable y del disyuntor para acomodar la carga).5. Los circuitos de 110 voltios generalmente están cableados para 20 amperios (a veces 15 en casas más antiguas). Dado que Watts = amperios x voltios, un circuito de 15 amperios x 110 voltios puede manejar una carga de 1650 vatios, por lo que se puede enchufar de forma segura un calentador de 1500 vatios a dicho tomacorriente. Compare esto con un circuito típico de 220 voltios instalado para calentadores de zócalo. Esto se debe principalmente a que los calentadores de 220 voltios se instalan en circuitos dedicados que tienen suficiente amperaje (generalmente 20 o 30 amperios) para que puedan convertir más energía eléctrica en calor. Pero para una determinada cantidad de calor, el calentador de zócalo consumirá exactamente la misma cantidad de electricidad que dos calentadores enchufables de 110 voltios. Esto se debe principalmente a que los calentadores de 220 voltios se instalan en circuitos dedicados que tienen suficiente amperaje (generalmente 20 o 30 amperios) para que puedan convertir más energía eléctrica en calor. Pero para una cantidad determinada de producción de calor, el calentador de zócalo consumirá exactamente la misma cantidad de electricidad que dos calentadores enchufables de 110 voltios. Esto se debe principalmente a que los calentadores de 220 voltios se instalan en circuitos dedicados que tienen suficiente amperaje (generalmente 20 o 30). amperios) para que puedan convertir más energía eléctrica en calor. Pero para una determinada cantidad de calor, el calentador de zócalo consumirá exactamente la misma cantidad de electricidad que dos calentadores enchufables de 110 voltios. Busque en el calentador de zócalo una etiqueta del fabricante que enumere los requisitos eléctricos del calentador. Si la etiqueta incluye la potencia, utilice ese valor. Si la etiqueta indica voltaje y amperaje pero no vatios, puede encontrar el vataje multiplicando los voltios por los amperios con su calculadora. Multiplique el área del piso por 10 para encontrar el vataje del calentador necesario para la habitación. Por ejemplo, una habitación de 10 por 10 pies tiene una superficie de 100 pies cuadrados. Multiplica 100 por 10 para obtener 1000 vatios. Esa es la potencia del calentador de zócalo eléctrico necesaria para calentar la habitación.
 20 a 30 amperios