amps required for 220v baseboard
 Un radiateur de 1 500 watts coûtera le même prix, qu'il soit de 120 ou de 240 volts. Les circuits de chauffage de 240 volts sont plus courants car, comme le montre le tableau, vous pouvez placer plus de radiateurs sur un circuit de 20 ampères à 240 volts (maximum de 3 840 watts) par rapport à un circuit de 120 volts (maximum de 1 920 watts).6. Ces 3 radiateurs seraient nécessitent un fil 12/2 et un disjoncteur bipolaire de 20 A s'ils doivent tous être placés sur le même circuit. Si plus de radiateurs sont nécessaires, exécutez un nouveau circuit ou augmentez la taille du fil et du disjoncteur pour s'adapter à la charge.)5. Les radiateurs de 120 volts nécessitent des disjoncteurs unipolaires ; Les radiateurs de 240 volts nécessitent des disjoncteurs bipolaires.3. Utilisez un câble à 2 fils avec terre (Romex™ ou BX).4. Lorsque vous placez plusieurs radiateurs sur un circuit, ne dépassez pas la puissance indiquée pour le fil et la taille du disjoncteur correspondant. Ces 3 radiateurs nécessiteraient un fil 12/2 et un disjoncteur bipolaire de 20 A s'ils devaient tous être placés sur le circuit. même circuit. Si plus de radiateurs sont nécessaires, exécutez un nouveau circuit ou augmentez la taille du fil et du disjoncteur pour s'adapter à la charge.)5. Re: Câblage de plinthe chauffante 220 V. Vous avez dit que vous vouliez connecter 3 radiateurs (220 V) à une seule statistique. Vous avez dit que les radiateurs sont (1) de 1 500 watts et (2) de 500 watts. Cela représente un total de 2 500 watts. Cela représente environ 11 ampères sur une ligne 220 V. Il vous suffit d'utiliser un fil n° 12 et un disjoncteur bipolaire de 20 ampères. Voici comment le câbler. Commencez avec un romex n°12, connectez-le à un disjoncteur bipolaire de 20 ampères à votre panneau. Connectez le fil noir à un pôle du disjoncteur bipolaire et le fil blanc à l'autre disjoncteur. Marquez le fil blanc avec un morceau de ruban noir pour indiquer qu'il est utilisé comme fil chaud. Mettez le fil nu à la terre à la barre de terre. Vous n'avez besoin que d'un fil n° 12 et d'un disjoncteur bipolaire de 20 ampères. Voici comment le câbler. Commencez avec un romex n°12, connectez-le à un disjoncteur bipolaire de 20 ampères sur votre panneau. Connectez le fil noir à un pôle du disjoncteur bipolaire et le fil blanc à l'autre disjoncteur. Soumettre. · tout à l'heure. Signaler un abus. La chaleur des plinthes électriques de 240 volts équivaut à 250 watts par pied. 11 pieds fois 250 watts = 2750 watts. Un fil de calibre 12 convient pour 20 ampères, mais vous ne souhaitez utiliser que 80 % de la capacité du disjoncteur. Donc 16 ampères X 240 volts = 3840 watts. · tout à l'heure. Signaler un abus. La chaleur des plinthes électriques de 240 volts équivaut à 250 watts par pied. 11 pieds fois 250 watts = 2750 watts. Un fil de calibre 12 convient pour 20 ampères, mais vous ne souhaitez utiliser que 80 % de la capacité du disjoncteur.  Ampères = Watts/Volts = 4,16. Le plus petit disjoncteur d'un panneau de maison est de 15 ampères. Vous aurez besoin d'un disjoncteur bipolaire de 15 ampères. Sur un fil n° 14, vous pouvez charger ce circuit jusqu'à 12 ampères. Vous avez besoin d'un disjoncteur de 50 ampères pour un fonctionnement à 120 volts, bien que le fonctionnement à 120 volts ne soit pas conseillé. Vous avez besoin d'un disjoncteur de 30 ampères pour un fonctionnement de 240 volts. Comme toujours, si vous avez des doutes sur ce qu’il faut faire, le meilleur conseil que l’on puisse vous donner est d’appeler un électricien agréé pour lui indiquer les travaux nécessaires. J'utiliserais le n°12. THHN #12 est évalué à 30 ampères. La taille minimale du fil que vous pouvez utiliser, pour économiser les frais généraux, est le fil n° 14 qui est évalué à 15 ampères. Le câble de câblage domestique a une tension nominale de 300 volts. De plus, la réponse ci-dessus est fausse, le n° 12 n'est évalué qu'à 20 ampères. . utiliserait le numéro 12. THHN #12 est évalué à 30 ampères. Le fil de taille minimale que vous pouvez utiliser, pour économiser les frais généraux, est le fil n° 14, évalué à 15 ampères.  Ces 3 radiateurs nécessiteraient un fil 12/2 et un disjoncteur bipolaire de 20 A s'ils devaient tous être placés sur le même circuit. Si plus de radiateurs sont nécessaires, exécutez un nouveau circuit ou augmentez la taille du fil et du disjoncteur pour s'adapter à la charge.)5. Ces 3 radiateurs nécessiteraient un fil 12/2 et un disjoncteur bipolaire de 20 A s'ils devaient tous être placés sur le même circuit. Si plus de radiateurs sont nécessaires, exécutez un nouveau circuit ou augmentez la taille du fil et du disjoncteur pour s'adapter à la charge.)5. Les circuits de 110 volts sont généralement câblés pour 20 ampères (parfois 15 dans les maisons plus anciennes). Puisque Watts = ampères x volts, un circuit de 15 ampères x 110 volts peut gérer une charge de 1 650 watts, donc un radiateur de 1 500 watts peut être branché en toute sécurité sur une telle prise. Comparez cela à un circuit typique de 220 volts installé pour les plinthes chauffantes. Cela est principalement dû au fait que les radiateurs de 220 volts sont installés sur des circuits dédiés qui ont suffisamment d'ampérage (généralement 20 ou 30 ampères) pour pouvoir convertir plus d'énergie électrique en chaleur. Mais pour une quantité de chaleur donnée, la plinthe chauffante consommera exactement la même quantité d’électricité que deux radiateurs rechargeables de 110 volts. Cela est principalement dû au fait que les radiateurs de 220 volts sont installés sur des circuits dédiés qui ont suffisamment d'ampérage (généralement 20 ou 30 ampères) pour pouvoir convertir davantage d'énergie électrique en chaleur. Mais pour une quantité de chaleur donnée, la plinthe chauffante consommera exactement la même quantité d'électricité que deux radiateurs rechargeables de 110 volts. Cela est principalement dû au fait que les radiateurs de 220 volts sont installés sur des circuits dédiés qui ont suffisamment d'ampérage (généralement 20 ou 30 volts). ampères) afin qu'ils puissent convertir plus d'énergie électrique en chaleur. Mais pour une quantité de chaleur donnée, la plinthe chauffante consommera exactement la même quantité d’électricité que deux radiateurs rechargeables de 110 volts. Recherchez sur la plinthe chauffante l'étiquette du fabricant répertoriant les exigences électriques du radiateur. Si l'étiquette inclut la puissance, utilisez cette valeur. Si l'étiquette indique la tension et l'ampérage mais pas les watts, vous pouvez trouver la puissance en multipliant les volts par les ampères avec votre calculatrice. Multipliez la surface au sol par 10 pour trouver la puissance de chauffage nécessaire pour la pièce. Par exemple, une pièce de 10 pieds sur 10 a une superficie au sol de 100 pieds carrés. Multipliez 100 par 10 pour obtenir 1 000 watts. Il s’agit de la puissance des plinthes électriques nécessaires pour chauffer la pièce.
 20 à 30 ampères