air admittance valve installation height
 Figura 9La válvula de admisión de aire tipo chimenea, Studor Maxi-Vent o Studor Mini-Vent, puede servir como ventilación para una chimenea de ventilación o ventilación de chimenea. La altura máxima de la chimenea de drenaje que se ventila con una válvula de admisión de aire es de seis intervalos de derivación. .Figura 9La válvula de admisión de aire tipo chimenea, Studor Maxi-Vent o Studor Mini-Vent, puede servir como ventilación para una chimenea o ventilación de chimenea. Studor Maxi-Vent está diseñado para tamaños de tubería de 3 a 4 pulgadas. En la literatura técnica del fabricante se incluye una descripción completa de las válvulas de admisión de aire Studor. Sociedad Estadounidense de Ingeniería Sanitaria (ASSE) 2.figura 9 La válvula de admisión de aire tipo chimenea, Studor Maxi-Vent o Studor Mini-Vent, puede servir como ventilación para una chimenea de ventilación o una ventilación de chimenea. Las válvulas de admisión de aire individuales y de tipo ramal deben ubicarse a un mínimo de 4 pulgadas (102 mm) por encima del drenaje ramal horizontal o del drenaje del accesorio que se está ventilando. Las válvulas de admisión de aire tipo chimenea deben ubicarse a no menos de 6 pulgadas (152 mm) por encima del borde del nivel de inundación del dispositivo más alto que se esté ventilando. La válvula de admisión de aire debe ubicarse dentro de la longitud máxima desarrollada permitida para la ventilación. La válvula se instalará a no menos de 6 pulgadas (152 mm) por encima de los materiales aislantes. 918.5 Acceso y ventilación. La válvula de admisión de aire deberá ubicarse dentro de la longitud máxima desarrollada permitida para la ventilación. La válvula de admisión de aire se instalará a no menos de 6 pulgadas (152 mm) por encima de los materiales aislantes. SKU # 509778. STUDOR, INC es el distribuidor de la marca STUDOR de válvulas de admisión de aire (AAV) para la industria de plomería en EE. UU., Canadá, México y Puerto Rico. El STUDOR AAV se puede usar en lugar de costosas y complejas tuberías. Sistemas de ventilación (tubería abierta) que penetran los techos de los edificios. SKU # 509778. STUDOR, INC es el distribuidor de la marca STUDOR de válvulas de admisión de aire (AAV) para la industria de plomería en EE. UU., Canadá, México y Puerto Rico.  Modelo # 20341. STUDOR, INC es el distribuidor de la marca STUDOR de válvulas de admisión de aire (AAV) para la industria de plomería en EE. UU., Canadá, México y Puerto Rico. Las STUDOR AAV se pueden usar en lugar de plomería costosa y compleja ( tubería abierta) sistemas de ventilación que penetran los techos de los edificios. tore SKU # 509778. STUDOR, INC es el distribuidor de la marca STUDOR de válvulas de admisión de aire (AAV) para la industria de plomería en EE. UU., Canadá, México y Puerto Rico. La ventilación individual con un Studor AAV como terminal de ventilación es un método eficaz para ventilar accesorios en isla o accesorios ubicados en una ubicación remota. La válvula de admisión de aire debe ubicarse a un mínimo de 4 pulgadas por encima del vertedero de la trampa. Sin embargo, la válvula puede ubicarse debajo del borde del nivel de inundación del dispositivo que se está ventilando. VENTILACIÓN INDIVIDUAL - 5 - Studor Mini-Vent, Redi-Ventor Tec-Vent LAV. Figura 2 Una ventilación común es similar a una ventilación individual. Figura 9 La válvula de admisión de aire tipo chimenea, Studor Maxi-Vent o Studor Mini-Vent, puede servir como ventilación para una chimenea de ventilación o una ventilación de chimenea. El AAV Sure-Vent® debe ubicarse dentro de la longitud máxima desarrollada permitida para el respiradero. El AAV Sure-Vent ® debe ubicarse a un mínimo de 4 pulgadas por encima del desagüe derivado horizontal y a 6 pulgadas por encima de cualquier material aislante y dentro de los 15 grados de la vertical. Cada estructura en la que se instalen tuberías deberá tener al menos una ventilación de chimenea primaria. El AAV Sure-Vent® debe ubicarse dentro de la longitud máxima desarrollada permitida para el respiradero. El Sure-Vent® AAV debe ubicarse a un mínimo de 4 pulgadas por encima del desagüe del ramal horizontal y a 6 pulgadas por encima de cualquier material aislante y dentro de los 15 grados de la vertical.  Un problema común en la remodelación de plomería es descubrir cómo instalar nuevas líneas de ventilación cuando algún elemento estructural bloquea el acceso al sistema de drenaje-desagüe-ventilación existente. Una opción es una válvula de admisión de aire. Un problema común en la remodelación de plomería es descubrir cómo instalar nuevas líneas de ventilación cuando algún elemento estructural bloquea el acceso al sistema de drenaje-desagüe-ventilación existente. El Sure-Vent® AAV debe ubicarse a un mínimo de 4 pulgadas por encima del desagüe del ramal horizontal y a 6 pulgadas por encima de cualquier material aislante y dentro de los 15 grados de la vertical. Cada estructura en la que se instalen plomería deberá tener al menos una ventilación de chimenea primaria. Visite www.oatey.com para obtener actualizaciones ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: El propósito de una válvula de admisión de aire es proporcionar un método para permitir que el aire ingrese al sistema de drenaje de plomería sin la uso de un respiradero extendido al aire libre y para evitar que los gases de alcantarillado se escapen a un edificio.  2 Las válvulas de admisión de aire manuales (AAV) de productos de ingeniería son dispositivos que se crearon para resolver problemas con los sistemas de ventilación de tubería abierta y pueden servir como ventilación para sistemas de ventilación y drenaje (DWV) en lugar de ventilaciones de tubería abierta. deberá ubicarse dentro de la longitud máxima desarrollada permitida para el respiradero. La válvula de admisión de aire se instalará a no menos de 6 pulgadas (152 mm) por encima de los materiales aislantes.
 6 pulgadas