يفترض أن تكتب قيمة الأمبيرية على مقبض قاطع التيار الكهربائي، وتحدد هذه القيمة أقصى شدة تيار يمكن للدائرة الكهربائية تحملها قبل تدخل قاطع التيار الكهربائي لقطع التيار. مثال: شدة التيار للدوائر الكهربائية المنزلية في الولايات المتحدة الأمريكية 15-20 أمبير، وقد تحتاج بعض الأجهزة المنزلية إلى دوائر كهربائية مخصصة تتحمل شدة تيار مرتفعة تصل إلى 30-50 أمبير. يفضل استخدام 80% من الأمبيرية المقدرة لقاطع التيار الكهربائي في الاستخدامات اليومية، ولا مشكلة حال تخطي هذا القدر لفترة زمنية قصيرة، ولكن تعريض قاطع التيار لتيار مستمر بشدة أكبر  قد يؤدي لتوليد حرارة كافية لتفعيل القاطع الكهربائي. يفترض أن تمثل أمبيرية قاطع التيار 125% من شدة التيار في حالة التيار المستمر، و100% في حالة التيار غير المستمر، ويمكن حساب ذلك ببساطة عن طريق ضرب أمبيرية قاطع التيار في 0.8. قد تتصل بعض الأجهزة المستخدمة لفرق جهد مرتفع بقاطع تيار مزدوج القطبين؛ أي يتشارك قاطعا تيار في مقبض واحد. تجنّب في هذه الحالة جمع أمبيرية قاطعي التيار، لأنه يتم تفعيل القاطعين بصورة متزامنة عند تخطي شدة التيار الموضحة على مقبض أحد القاطعين. يؤدي استخدام قاطع تيار مزدوج القطبين بأمبيرية قدرها 15 أمبير على كل قطب مثلًا لإيصال 240 فولت للجهاز المتصل بهذا الفرع بشدة تيار قصوى قدرها 15 أمبير وليس 30 أمبير. يمكنك الآن معرفة شدة التيار التي قد تتحملها الوصلات وقاطع التيار، ويمكنك معرفة ما إن كانت الدائرة الكهربائية تتخطى شدة التيار التي حسبتها عن طريق الانتقال إلى الخطوة التالية.
تفقد اللوحة الكهربائية. اضرب قيمة الأمبير في 0.8. افهم قاطع التيار مزدوج القطبين. قارن هذه القيمة بشدة التيار في الدائرة الكهربائية.