المادة: لإعادة شحن المبرد في مكيف الهواء الخاص بك ، قم أولاً بإيقاف تشغيل وحدة التكييف الخاص بك ، ثم اتبع الخطوات التالية: خرطوم الضغط المنخفض عادة ما يكون أزرق ويتم توصيله بخط الشفط - أكبر أنبوبين. خرطوم الضغط العالي عادة ما يكون أحمر ويتم توصيله بخط السائل ، وهو الأصغر من الأنابيب. دعها تعمل لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يتمكن النظام من الوصول إلى حالة التشغيل الثابتة. هذا سوف يعطيك تحليلًا مقارنًا لكيفية أداء النظام ، مع القياسات التالية: درجة حرارة الهواء الخارجي درجة حرارة الهواء العائد في الفرن / معالج الهواء درجة حرارة خط الشفط درجة حرارة خط السائل عادةً ما يكون لدى الوحدات الجديدة تسمية داخل الغطاء الكهربائي مع تعليمات محددة للوحدة الخاصة بك. سوف يخبرك عادةً أن تقيس الحرارة الفائقة أو التبريد الفرعي. وسوف يعطيك أيضاً مخططاً يحتوي على قيم للتدفئة الفائقة أو التبريد الفرعي لدرجة حرارة خارجية معينة. تحقق من جدول إجراءات الشحن في وحدتك لتحديد نوع جهاز القياس الذي يستخدمه نظامك. إما أن يكون صمام توسع حراري أو فتحة تقييد. إذا كان نظامك يستخدم صمام توسيع حراري (TXV) ، استخدم القيم التالية: نظام التدفئة: 18 درجة فهرنهايت (-7 درجة مئوية) نظام التبريد الفرعي: 25 درجة فهرنهايت (-4 درجة مئوية) إذا كان نظامك يستخدم مقيدًا ، فيمكنك استخدام الجدول أدناه كدليل. يحتوي على القيم الموصى بها لارتفاع حرارة الهواء الداخلي والخارجي: للعثور على القيمة المطلوبة لارتفاع حرارة الهواء ، ارسم خطًا من درجة حرارة الهواء الخارجية إلى درجة حرارة الهواء العائد. القيمة في هذا الصف / العمود هي درجة حرارة التسخين المطلوبة. إذا أظهرت الاختبارات أن المبرد مطلوب، تحقق من وجود أدلة على تسرب وتصلحه. يمكن العثور على التسريبات عادة حول أي مفاصل أو اتصالات: مفاصل مصفحة أو مصفوفة بصلات ضغط منافذ وصلات أنابيب خيوط أي مكان قد تتأرجح فيه خطوط المبرد أو تتفرك ضد هيكل الوحدة أو مكونات أخرى. لا تقلب حاوية المبرد ، لأن هذا سيؤدي إلى إدخال المبرد السائل في جانب امتصاص الضاغط ، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الوحدة. ببطء ، وبكميات صغيرة ، أدخل المبرد في خط امتصاص النظام ، واترك 5 إلى 10 دقائق للنظام لتحقيق الاستقرار بين إضافة المبرد. عند شحن نظام جديد ، أو إعادة شحن نظام فارغ ، يتم إضافة المبرد حسب الوزن ، وفقًا لمواصفات النظام ، ولكن تقليم وحدة ، أو إضافة إلى شحنة مبرد موجودة ، أقل دقة. تحقق من قراءات الضغط ودرجة الحرارة، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من المبرد. كرر حتى يبدو كل شيء طبيعياً عندما يكمل التيار المتغير دورة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة إلى الوحدة، وإزالة أجهزة القياس.  ما هو التلخيص؟
خذ الخطوات التالية ربطوا الأنابيب من مصفوفة المقياس إلى منافذ الضغط في النظام إفتح المكيف تحقق من درجات الحرارة. تحديد جهاز القياس الخاص بك. تحقق من التسريبات قم بتوصيل خرطوم الشحن أو الإمداد من التجميع الخاص بك إلى حاوية المبرد مع الحاوية في وضع مستقيم. إضافة المبرد لاحظ دورة تبريد كاملة.