text:
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 59
download
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
Sơ lược về cách tính ngắn mạch trong hệ thống điện TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH DÀN BÀI I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH Định nghĩa - Đặc tính - Các loại ngắn mạch Nguyên nhân - Hậu quả - Mục đích tính toán ngắn mạch
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
- Chương 5 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH DÀN BÀI I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH Định nghĩa - Đặc tính - Các loại ngắn mạc h Nguyên nhân - Hậu quả - Mục đích tính toán ngắn mạch II. CÁC BƯỚC T IẾN HÀNH TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH Những khái niệm - Các h thành lập sơ đồ đẳng trị - Xác định điện kháng các phần tử của hệ thống điện - Biến đổi sơ đồ đẳng trị v ề dạng đơn giản - Hệ s ố phân bố - Ví dụ tính toán ngắn mạch III. TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH BA PHA Ở MẠNG CAO ÁP Ngắn mạc h ba pha đối x ứng trong mạng đơn giản Ngắn mạc h ba pha đột nhiên trong mạc h điện có máy biến áp Ví dụ về tính toán dòng điện ngắn mạch IV. TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH TRONG MẠNG ĐIỆN ÁP THẤP U 1000V Đặc điểm của mạng U 1000V - Tổng trở các thành phần của mạng điện - Thành phần chu kỳ của dòng điện ngắn mạc h Xét sự thay đổi dòng điện ngắn mạch do quá trình phát nóng của dây dẫn - Ảnh hưởng của động cơ không đồng bộ đặt gần điểm ngắn mạch V. HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRONG CÁC TRANG BỊ ĐIỆN Khái niệm c hung - Phương pháp hạn c hế dòng điện ngắn mạc h MỤC TIÊU: Trang bị cho học sinh 1. Đặc tính c ủa lưới điện và trạm biến áp khi có ngắn mạc h x ảy ra 2. Nguyên nhân, hậu quả v à mục đích tính toán ngắn mạch 3. Các h giải một bài tập ngắn mạch ba pha đối xứng trong hệ đơn vị có tên 4. Phân biệt các dòng I” ; IN(t) ; Ixk ; I ; ixk trong ngắn mạch và cách dùng c húng 5. Các h giải một bài tập ngắn mạch ba pha đối xứng trong lưới điện hạ áp 6. Các phương pháp hạn chế ngắn mạch cụ thể trong trạm biến áp 49 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NG ẮN MẠCH I.1. Định nghĩa Ngắn mạch là chỉ hiện tượng các pha chập nhau hoặc trong lưới điện c ó điểm trung tính nối đất c hỉ hiện tượng c ác pha chập nhau v à chập đất I.2. Đặc tính Lúc ngắn mạc h, tổng trở của toàn hệ thống giảm x uống, dòng điện tăng lên cao và điện áp các điểm trong hệ thống giảm xuống, nhất là ở điểm gần chỗ ngắn mạch. Các động c ơ không đồng bộ có thể ngừng quay (Mo ment quay c ủa ĐCKĐB phụ thuộc v ào điện áp) khi điện áp giảm, moment quay giả m, động cơ tiến đến ngừng quay, hoặc trong giai đoạn đầu động cơ không đồng bộ biến thành máy phát không đồng bộ tạo ra dòng điện ngược chiều cung cấp lại cho điểm ngắn mạc h Khi ngắn mạc h sự biến đổi bất kỳ dòng điện trong một nhánh nào đó đều có ảnh hưởng của các máy phát điện có liên quan. Nếu ngắn mạch lớn, các máy phát điện bị dao động c ông suất làm cho chúng bị mất đồng bộ v à hệ thống bị mất ổn định I.3. Các loại ngắn mạch Loại NM Hình qui ước Ký hiệu Xác suất Ngắn mạch Ba pha N(3) Đối x ứng 5% Hai pha Không N(2) 10% đối xứng Hai pha Không N(1- 1) chạm đất 15% đối xứng Một pha Không N(1) 70% đối xứng I.4. Nguyên nhân sinh ra ngắn mạch Nguyên nhân c hủ yếu sinh ra ngắn mạc h là do cách điện bị hỏng. Lý do làm các h điện bị hỏng có thể là: sét đánh, quá điện áp nội bộ, cách điện dùng lâu quá già cỗi, trông nom các thiết bị không chu đáo, … Do những nguyên nhân cơ học trực tiếp như: đao đất đụng phải dây cáp, hay là các nguyên nhân khác như: thả diều, chim đậu, cây đổ v ào đường dây điện, …… I.5. Hậu quả của ngắn mạch a. Lúc ngắn mạc h dòng điện tăng lên s inh ra nhiệt rất lớn, phát nóng c ục bộ trong các bộ phận có IN đi qua, dù là thời gian rất ngắn 50 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b. Sinh ra ứng lực cơ giới giữa c ác v ật đẫn do dòng điện xung kích, có thể làm hỏng khí cụ điện, sứ đỡ… c . Lúc ngắn mạc h, điện áp tụt xuống c ó thể làm c ho các đông cơ điện ngừng quay, sản xuất bị ngưng trệ, làm hỏng s ản phẩm d. Phá hoại sự làm v iệc c ủa c ác máy phát điện trong hệ thống, làm hệ thống mất ổn định và tan rã e. Khi ngắn mạch các loại N(1), N(1,1) , N(2) s inh ra dòng điện thứ tự không là m nhiễu các đường dây thông tin ở gần f. Cung cấp điện bị gián đoạn I.6. Mục đích tính toán ngắn mạch Tính toán ngắn mạch là tính toán dòng điện, điện áp v à c ông suất lúc xảy ra ngắn mạc h tại một điểm nào đó. Những v ấn đề cần đến tính toán ngắn mạch: a. So sánh và lựa chọn c ác sơ đồ đấu dây lưới điện hợp lý nhất: đơn giản, rõ ràng, thao tác ít nhầm lẫn ; Sơ đồ đấu dây lưới điện bảo đảm lúc s ự cố c hỉ được cắt phần s ự cố phần còn lại vẫn tiếp tục làm v iệc b. Chọn các khí c ụ điện và dây dẫn khi có sự c ố phải chịu đựng được tác dụng cơ và nhiệt c ủa dòng điện ngắn mạc h đi qua c . Thiết kế bảo v ệ nối đất d. Xác định ảnh hưởng của đường dây điện lực với đường dây thông tin e. Thiết kế v à c hỉnh định bảo vệ Rơ-le f. Chọn các thiết bị tự động bảo vệ ngắn mạch, chống quá điện áp g. Thí nghiệm ngắn mạc h để tìm ra những thiết bị hạn c hế dòng ngắn mạch IN h. Phân tíc h c ác loại s ự cố trong hệ thống điện II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH II.1. Những khái niệm Đối v ới hệ thống điện phức tạp, việc tính toán ngắn mạch rất khó khăn và mất nhiều thời giờ, người ta phải dùng các mô hình v ật lý và máy tính để tính toán ngắn mạch v à ổn định của hệ thống điện Trong thực tế, nhiều khi không đòi hỏi s ự chính xác c ao, người ta dùng phương pháp tính thực dụng gần đúng với một s ố giả thiết c ơ bản nhằm đơn giản hóa bài toán. Để tien hành tính toán ngắn mạc h, ta phải biết những điểm sau: a) Phải xác định được sơ đồ thay thế c ) Vị trí của điểm ngắn mạc h b) Xác định loại ngắn mạc h d) Biết thời điểm của quá trình ngắn mạch Tham s ố c ác phần tử c ủa hệ thống điện dùng để x ác định s ơ đồ đẳng trị có thể đọc trên nhãn hiệu, trong các bảng thuyết minh xuất xưởng (Catalogue), trong sách hướng dẫn bảo trì (Ins truc tion book) hay tra trong c ác sổ tay tra cứu (Handbook). Để tính toán ngắn mạch ta phải: a) Xác định s ơ đồ đẳng trị 51 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Dùng các phương pháp biến đổi để biến sơ đồ đẳng N trị thành sơ đồ đẳng trị đơn giản nhất có thể. E c ) Xác định dòng ngắn mạc h. IN E X IN (5 - 1) X II.2. Cách thành lập sơ đồ đẳng trị Hình 5 – 1 : Tối giản sơ đồ Sơ đồ đẳng trị là s ơ đồ một s ợi, trong đó mỗi phần tử của hệ thống điện được thay thế bằng một điện kháng (hay tổng trở), riêng đối v ới máy phát điện (đôi khi cả đối v ới động c ơ điện và máy bù đồng bộ) được thay thế bằng một điện kháng v à một sức điện động. Thành lập s ơ đồ đẳng trị là đem tất c ả c ác tham s ố, các phần tử c ủa các đoạn mang điện ở các c ấp điện áp khác nhau quy v ề một đoạn nào đó đã được chọn làm đoạn c ơ sở. k : Tỉ số biến c ủa máy biến áp nằm giữa đoạn x ét v à đoạn cơ sở U cs U t b1 U t b2 k1 k2 k3 (5 - 2) U t b1 U t b2 U t b3 Đoạn c ơ sở Đoạn xét F Uc s Utb1 Utb2 Utb3 k2 k3 k1 Hình 5 – 2 : Xác định chiều của k Trong hệ đơn v ị c ó tên, tham số của c ác phần tử ở các đọan còn lại s ẽ được Eo ; Io ; Xo ; : Các tham số của đoạn xét tính đổi v ề đoạn cơ s ở E ; I ; X ; …: Các tham s ố c ủa đoạn cơ sở 1 o I= I (5 – 3) o Xo = (k1 k2 …. kn)2 X E = (k1 k2 …. kn) E (k1 k2 …. kn) II.3. Một số công thức xác định điện kháng các phần tử của hệ thống điện U 2m X F X () (5 – 4) đ * Điện kháng của máy phát d S đm uN % U 2m (5 – 5) XB (k 1 ...... k n ) ( ) * Điện kháng của máy biến áp đ 100 S đm X ĐD x 0 l (k 1 ...... k n )2 () * Điện kháng của đường dây (5 – 6) x K % U đm (k 1 ...... k n )2 XB ( ) (5 – 7) * Điện kháng của kháng điện 100 3 Iđm * Với máy biến áp ba pha ba dây quấn, có thể tra được điện áp ngắn mạc h phần trăm của từng đôi c uộn dây UNC-T ; UNC-H ; UNT-H . Ta c ần tính điện áp ngắn mạch phần trăm của từng c uộn cao, trung, hạ UNC ; UNT ; UNH. Sau đó dùng các công thức (5 - 10) để xác định điện kháng của c ác cuộn dây cao, trung, hạ c ủa máy biến áp 3 pha 3 dây quấn. 52 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- UNC% = ½ (UNC-T + UNC-H – UNT-H ) UNT% = ½ (UNC-T + UNT-H – UNC-H ) (5 – 8) UNH% = ½ (UNC-H + UNT-H – UNC-T ) II.4. Biến đổi sơ đồ đẳng trị về dạng đơn giản Sau khi thành lập s ơ đồ đẳng trị v à tính E1 X1 điện kháng của các phần tử c ần phải tiến hành A các phép biến đổi để đưa sơ đồ đẳng trị v ề dạng Xn En N sơ đồ đơn giản nhất Số thứ tự Chú ý trong sơ đồ đẳng trị, mỗi phần tử GTĐK của mạc h điện được biểu diễn bằng một phân s ố: tử số ghi số thứ tự của phần tử, c òn mẫu số N A ghi giá trị điện kháng (GTĐK) của phần tử đó Hình 5 – 3 : Biến đổi sơ đồ đẳng trị Biến đổi tương đối các nhánh không có nguồn Công thức: từ (5 – 9) đến (5 – 16) Sơ đồ ban đầu Sơ đồ tương đương Công thức biến đổi Song song X1 n X 1 X1 X2 X X i i 1 Xn n Nối tiếp X X X X1 X2 Xn i X i 1 Tam giác Sao X12 . X13 X1 = X12 X12 + X13 + X23 X12 . X23 X1 X2 X2 = X31 X12 + X13 + X23 X23 X3 X13 . X23 X3 = X12 + X13 + X23 Sao Tam giác X1 X2 X12 = X1 + X2 + X12 X3 X1 X1 X3 X2 X13 = X1 + X3 + X2 X31 X23 X3 X2 X3 X23 = X2 + X3 + X1 53 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- II.5. Hệ số phân bố Khi không có phụ tải, hệ số phân bố của các máy phát điện đặc trưng cho phần tham gia của máy phát điện đó cung c ấp c ho điểm ngắn mạch. Với gỉa thiết tất cả các s ức điện động bằng nhau, thì s ự phân bố dòng điện trong các nhánh tỉ lệ v ới các hệ số phân bố : C1 ; C2 ; …… ; Cn C = C1 + C2 + ……… + Cn = 1 C Xđt = C1 X1 = C2 X2 = ……… = Cn Xn Xđt = X1 // X2 // …… // Xn : điện kháng đẳng trị của các nguồn nối song song là điện kháng tổng hợp của sơ đồ đối với điểm ngắn mạch X = XN + Xđt X đt X đt X đt C2 Cn C1 (5 – 17) ……………. X2 Xn X1 . . . . . . . E E1 En E2 E1 En E2 C C Xđt C C CX CX X1N X1 X2N X2 nN n 1 n 1 n 2 2 XN C C XN N N N Hình 5 - 4 : Xác định hệ số phân bố Có thể tìm điện kháng tương hỗ của từng nguồn điện đối v ới điểm ngắn mạc h X X X (5 – 18) X 1N X 2N X nN C1 C2 Cn ………….……….. II.6. Ví dụ tính toán ngắn mạch Cáp ngầm Đường dây B1 B2 K l = 2,5 km l = 80 km N F Sđm = 15 MVA Uđm = 6 kV Sđm = 30 MVA Sđm = 31,5 MVA Uđm = 10,5 kV Uđm = 10,5 / 121 kV Uđm = 110,5 / 6,6 kV Iđm = 0,3 kA uN% = 10,5 XK% = 5 X”d = 0,25 uN% = 10,5 E’d = 11 kV Cho s ơ đồ như hình v ẽ. Các thông số thiết bị đã c ó. Thông số đường dây trên không x0 = 0,4 /km v à c áp ngầm x0 = 0,08 /km. Vẽ sơ đồ thay thế v à tính dòng điện ngắn mạch trong hệ đơn vị có tên Bài giải E XF XB1 XĐD XB2 XK XC a) Vẽ sơ đồ thay thế và sơ đồ thay thế N đơn giản nhất E XΣ N 54 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Tính toán ngắn mạch trong hệ đơn vị có tên Ta c họn đoạn có điện áp 10,5 kV làm đoạn cơ sở. Xác định các điện kháng 2 * Điện kháng của máy phát X1 = 0,26 . 10,5 = 0,96 ( ) 30 10,5 10,52 = 0,37 ( ) * Điện kháng của máy biến áp B1 X2 = 100 31,5 ( 1125 )2 = 0,24 () 0, * Điện kháng của đường dây X3 = 0,4 . 80 . 1 2 * Điện kháng của máy biến áp B2 ( 11005 )2 X4 = 10,5 110 , = 0,64 ( ) 100 15 0 5 6 (161,6 ) 0 10,5 2 = 1,21 () * Điện kháng của kháng điện X5 = 100 3 0, 3 121 ( 161,0 10,5 2 = 0,42 () ) * Điện kháng của cáp ngầm X6 = 0,08 . 2,5 6 121 . 1 2 3 4 5 6 E 0 ,9 6 0 ,3 7 0 ,2 4 0 ,6 4 1 ,2 1 0 ,4 2 N 7 E 3 ,8 4 N * Điện kháng tổng hợp X7 = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 X7 = 0,96 + 0,37 + 0,24 + 0,64 + 1,21 + 0,42 = 3,84 () Với s ức điện động đã c ho Ep = 11 (kV) thì dòng điện khi ngắn mạc h tại N 3 11 IN(F) = E * Trong máy phát điện = = 1,65 (kA) 3 3,84 X * Dòng điện tại điểm ngắn mạc h được tính đổi từ đoạn c ơ s ở về đoạn x ét 10,5 110 1,65 = 2,40 (kA) IN = (k1 … kn) I0 = 121 6,6 TÓM T ẮT VÀ ÔN T ẬP PHẦN I & II CÂU HỎI Ô N TẬP 1. Trong lưới điện có trung điểm cách đất có những loại ngắn mạc h: ……………. ? 2. Những đặc điểm c ủa lưới điện khi có ngắn mạch trong lưới điện: ……………... ? 3. Hậu quả trong lưới điện khi c ó dòng ngắn mạch đi qua? 4. Đem s ơ đồ thay thế hình – a v ề dạng đơn giản nhất 5. Vẽ sơ đồ thay thế và tính điện kháng tương đối các phần tử trong hình – b 55 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- C–2 E1 E2 31,5 MVA B2 31,5 MVA 10 kV B1 10,5 /121 kV 10,5 /121 kV 2 kA UN% = 10,5 UN% = 10,5 XK = 8% C –1 F1 ~ 30 MVA F2 ~ 50 MVA N 10,5 kV 10,5 kV Xd” = 0,12 Xd” = 0,15 Hình - a Hình - b TÓM T ẮT 1. Ngắn mạch là chỉ hiện tượng các pha chập nhau hoặc trong lưới điện có điểm trung tính nối đất chỉ hiện tượng các pha chập nhau và chập đất 2. Khi ngắn mạch: dòng tăng cao, điện áp giảm. Đây là sự cố nguy hiểm, ảnh hưởng đến các thiết bị điện, khí cụ điện, lưới điện, sản suất và phân phối điện năng. 3. Nguyên nhân chủ yếu là cách điện bị phá hỏng 4. Tính toán ngắn mạch (ba pha đối xứng) là xác định dòng điện ngắn mạch IN và điện áp ngắn mạch UN tại điểm sự cố hoặc các mạch điện liên quan 5. Muốn tính toán ngắn mạch cần phải thành lập được sơ đồ thay thế và xác định được điện kháng tổng XΣ từ nguồn đến điểm ngắn mạch. III. TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH BA PHA Ở MẠNG CAO ÁP III.1. Ngắn mạch ba pha trong mạng đơn giản, công suất vô cùng lớn a) Xét ngắn mạch xảy ra tại điểm N trong mạch Lúc đó mạch điện được c hia làm hai phần độc lập: phần phía c ó nguồn v à phần phía không c ó nguồn N r L r' L' uA = Um sin (t + ) L L’ r’ r uB = Um sin (t + - 1200) L r’ L’ r uC = Um s in (t + + 1200) Phía có nguồn Phía không nguồn Hình 5 – 5 : Ngắn mạch ba pha trong mạng điện đơn giản Mạch phía không nguồn Ba pha đối xứng, ta có thể tác h từng pha để nghiên c ứu. Phương trình v i phân viết cho một pha và nghiệm 56 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- t r’ di / Ta/ Ta = U = i r’ + L’ =0 v ới i = Ce L’ dt t Ta/ Khi t = 0 , C = i0 , Do đó i = io e Kết luận về dòng điện ngắn mạch cho phía không có nguồn - Phía không nguồn dòng quá độ phụ thuộc v ào dòng điện ban đầu i0 trong các pha - Nếu lúc ngắn mạc h, pha nào có i0 = 0 thì pha đó s ẽ không c ó quá trình quá độ - Dòng điện quá độ lớn nhất bằng dòng điện phụ tải nên không nguy hiể m gì c ho thiết bị - Dòng điện này tắt dần với hằng số tắt dần (hằng s ố thời gian): do hàm số của dòng điện là hàm mũ giả m dần Mạch phía có nguồn di U = ir + L Phương trình vi phân viết cho một pha. dt Giả s ử pha A u = uA = Um sin (t + α) (V) Nghiệm của phương trình r*t U - i m sin (t N ) Ce L ick ikck Z Thành phần thứ nhất c ủa vế phải là thành phần chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạch c ó biên độ không đổi là: (vì Um giả thiết không đổi) Um Z = r2 + (L )2 Ickm = Z Thành phần thứ hai của v ế phải là thành phần không chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạc h tắt dần v ới hằng số thời gian: L X = Ta = Hằng s ố tích phân C được xác định như sau khi t = 0 r r io = Im sin(α + φ) i/ o/ = Ic k/ o/ + C = Ickm sin (α + φN) + C C = ikck/ o/ = io - ic k/o/ = Im s in (α + φ) - Ickm sin(α - φN) t - Ta i ick ikck Ickm sin (t N ) ikck/0/ e Với N : góc lệch pha U và I s au khi ngắn mạch : góc lệch pha ban đầu c ủa điện áp Kết luận cho dòng điện ngắn mạch về phía có nguồn Dựa v ào hình vẽ đồ thị v ec tơ c ủa U và I tại thời điểm ban đầu của ngắn mạch - A ; B ; C : vec tơ biên độ dòng điện các pha trước lúc ngắn mạch III - ckA ; ckB ; ckC : v ectơ biên độ dòng điện chu kỳ các pha sau lúc ngắn mạch III - Hình chiếu vectơ Im , Ickm lên trục thời gian t là trị số tức thời c ủa dòng điện i0 v à ick0 - Hình chiếu vectơ ( - ) lên trục thời gian chính là giá trị c ủa C = i I I kck |0| m ckm - Giá trị của ikck c ó thể biến thiên từ trị số cực đại (vec tơ (m - ckm ) s ong song v ới trục I I - ) v uông góc v ới trục 0t) nghĩa là thành phần 0t) đến trị số không ( 0 ) (vectơ (Im Ickm không chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạc h đã tắt hết, chỉ còn dòng điện chu kỳ và 57 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- c huyển sang trạng thái t Hình 5 – 6 x ác lập (tình trạng duy c’ Đồ thị vectơ trì của ngắn mạc h). UC của U và tại Chú ý là trong mạc h (C - ckC ) IckC thời điểm ban II điện ba pha nếu có thì c đầu ngắn mạch IC c hỉ có thể ở một pha UA x ảy ra tình trạng đó, v ì mỗi pha lệch nhau 1200 O - Như v ậy không những b’ IckB phụ thuộc v ào góc pha a IA IB N ban đầu (tức thời điểm - ) (IB IckB b x ảy ra ngắn mạch) mà c òn phụ thuộc v ào tình (A - ckA ) I I trạng trễ lúc xảy ra IckA ngắn mạch: mạc h điện a’ c ó tính c hất điện dung, UB điện c ảm hay không tải (giá trị đạt cực đại khi mạch có tính c hất điện dung, rồi đến mạch không tải và bé nhất khi mạch có tính c hất điện cảm). Ta thường xét trường hợp mạch điện lúc ngắn mạc h là không tải. I ixk IN Ick I Ikck Ikck 0 Im t i0 i0 Ick 0 Quá trình ổn định Quá trình qúa độ Hình 5 – 7 : Đồ thị hình sin về dòng của pha A tại thời điểm ban đầu xảy ra ngắn mạch 58 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Dòng điện ngắn mạch xung kích Dòng điện ngắn mạc h xung kích ixk là trị s ố tức thời lớn nhất c ủa dòng điện ngắn mạc h trong quá trình quá độ Ta x ét mạc h điện trước lúc ngắn mạc h là không tải. Dòng điện x ung kích xảy ra vào khoảng thời điểm : t = T / 2 = 0,01s (f = 50 Hz) s au lúc ngắn mạc h. Vậy : 0,01 0,01 - - Ta Ta i xk ick(0,01 s) ikck(0,01 s) Ickm Ickm e Ickm (1 e ) k xk Ickm 2 k xk Ick (5(– - 9) ) 5 1 46 0,01 - Ta ) goïi laø heä soá xung kích Tr o ng ño ù k xk (1 e 1 k xk 2 Khi mạch điện thuần c ảm: tức là R∑ = 0 thì Ta = kxk = 2 nghĩa là dòng điện không chu kỳ không tắt dần Khi mạch thuần trở: tức là X∑ = 0 thì Ta = 0 kxk = 1 nghĩa là không xuất hiện dòng điện không chu kỳ c) Trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch toàn phần T t 2 1 Trị số hiệu dụng c ủa dòng điện ngắn mạc h tại một thời điể m 2 INt i dt N T (t) nào đó trong quá trình quá độ có thể tính nếu biết được quan T t- hệ: iN = f (t) 2 Dòng điện ngắn mạc h trong quá trình quá độ không phải là đường c ong hình s in vì c ó s ự tham gia của dòng điện không chu kỳ. Như v ậy trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạc h toàn phần tại thời điểm t c ó thể tính gần đúng như giá trị trung bình bình phương trong chu kỳ (0,02s) mà thời điểm t nằm giữa (5 – 20) 2 + (Ikckt)2 IN(t) = (Ickt) Trị số hiệu dụng của dòng điện xung kích Ixk tại thời điểm t = T/2 với điều kiện Ikck/0/ = Ickm (trước lúc ngắn mạc h là không tải) Ikck(t) = ick – Ickm = k xk . Ickm – Ic km = (kxk – 1) Ic km = 2 Ic k (k xk – 1) Đem thay Ikc k(t) v ào (5 - 47) ta được: 2 2 2 2 (5 – 21) Ick 1 + 2(kxk – 1) Ixk = + 2 Ic k (kxk – 1) = Ick Ixk 1≤ ≤ 3 Khi thì 1 ≤ kxk ≤ 2 Ick Dòng điện Ixk dùng để kiểm tra khí cụ điện về lực động điện khi ngắn mạch d) Dòng điện ngắn mạch ổn định (duy trì) Dòng điện ngắn mạch trong quá trình ổn định I là dòng điện ngắn mạc h c hu kỳ Ick của quá trình ngắn mạc h, khi mà tất cả c ác dòng điện tự do phát sinh ra tại thời điểm ban đầu của quá trình ngắn mạc h đã tắt dần hết v à khi hoàn toàn kết thúc v iệc nâng dòng điện kích từ do tác dụng của bộ tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) c ủa má y phát điện. I = Ick = IN (t = ) 59 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Dòng điện I để kiểm tra ổn định nhiệt của các khí cụ điện và dây dẫn III.2. Ngắn mạch ba pha đột nhiên trong mạch điện có máy biến áp Với c hiều dòng điện đã chọn, ta có các phương trình v i phân sau: Bên sơ cấp Bên thứ c ấp di1 di2 di2 di1 U = i1 r1 + L1 –M 0 = i2 r2 + L 2 –M dt dt dt dt A r2 L2 r1 L1 i2 i1 B Um = const C M Hình 5 – 8 : Ngắn mạch ba pha trong mạch có máy biến áp Do io = 0 nên i1 = i2 (giả thiết cơ bản ban đầu) Cộng (sơ c ấp) và (thứ c ấp) theo từng v ế ta được : di1 di1 U = i1 (r1 + r2) + (L1 + L2 – 2M) = i1 rN + LN dt dt Trong đó: rN = r1 + r2 : Điện trở c ủa máy biến áp LN = L1 + L2 – 2M = (L1 – M) + (L2 – M) : Điện kháng tản của MBA Nghĩa là máy biến áp trong quá độ khi bỏ qua dòng từ hóa, có thể thay thế bằng điện trở v à điện cảm để tính toán như mạc h điện thông thường. III.3. Ví dụ về tính toán dòng điện ngắn mạch Trạ m biến áp trung gian có hai máy biến áp đấu song song. Máy biến áp có số liệu: Sđm = 40MVA ; Uđm = 110 / 22 /11 kV ; hệ số quá tải s ự cố cho phép ksc = 1,4 ; tổ đấu dây YNyn0 – d11, uN% = 8. Khi ngắn mạc h trên thanh góp 110kV, công suất ngắn mạc h hệ thống cung c ấp về trạm biến áp là 400MVA Phía U = 110kV là hệ thống một thanh góp, có phân đoạn bằng máy cắt. Thiết bị phân phối loại ngoài trời. Có hai lộ vào từ đường dây lộ kép dài 40km, phân bố trên hai phân đoạn thanh góp. Phía U = 22 kV là hệ thống hai thanh góp, thiết bị phân phối loại trong tủ. Có 6 phát tuyến (10 MVA/phát tuyến) phân bố đều phát tuyến trên hai hệ thống thanh góp. Xác định dòng ngắn mạch duy trì v à dòng ngắn mạc h x ung kích khi: Ngắn mạch tại N1 ; Ngắn mạch tại N2 v ới 412 đóng ; Ngắn mạc h tại N2 v ới 412 mở Bài giải Xác định các điện kháng U 2m 1102 X1 30,25 () đ S N(ht) 400 60 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- X 2 X 3 x 0 l 0,4 * 40 16 () u N % U 2m 8 * 110 2 X4 X5 24,2 () đ 100 S đm 100 * 40 Sơ đồ thay thế 1 30,25 l = 4 0 km 2 3 16 16 N1 N1 5 4 24,2 24,2 N2 Khi ngắn mạch tại N1 1 1 30,25 30,25 T2 T1 3 2 6 16 16 8 N1 N1 7 38,25 N1 412 X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) X7 = X1 + X6 = 30,25 + 8 = 38,25 (Ω) N2 Dòng ngắn mạch tại đoạn cơ sở (cũng là đoạn xét) U 110 IN 1,66 (kA) 3 X7 3 38,25 1 2(k xk 1)2 1,66 * 1 2(1,85 - 1)2 2,6 (kA) I xk Ick i xk Ick 2 k xk 1,66 * 2 * 1,85 4,34 (kA) 61 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Khi ngắn mạch tại N2 với 412 đóng (Hai MBA làm v iệc s ong song) X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) 1 X8 = ½ X4 = ½(24,2) = 12,1 (Ω) 9 30,25 50,35 X9 = X1 + X6 + X8 = 30,25 + 8 + 12,1 = 50,35 (Ω) 6 Dòng ngắn mạch tại đoạn c ơ s ở N2 8 U 110 IN 1,26 (kA) 8 3 X9 3 50,35 12,1 Dòng ngắn mạch tại đoạn x ét N2 110 IN(x) IN * k 1,26 6,3 (kA) 22 1 2(k xk 1)2 6,3 * 1 2(1,8 - 1) 2 9,51 (kA) I xk Ick i xk 2 k xk Ick 2 * 1,8 * 6,3 16,03 (kA) Khi ngắn mạch tại N2 với 412 mở (Hai MBA làm v iệc độc lập) X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) 1 10 X10 = X1 + X6 + X5 = 30,25 + 8 + 24,2 = 62,45 (Ω) 30,25 62,45 Dòng ngắn mạch tại đoạn c ơ s ở 6 U 110 IN 1,017 (kA) N2 8 3 X 10 3 62,45 5 Dòng ngắn mạch tại đoạn x ét 110 24,2 IN(x) IN * k 1,017 5,08 (kA) N2 22 1 2(k xk 1)2 5,08 * 1 2(1,8 - 1)2 7,67 (kA) I xk Ick i xk 2 k xk Ick 2 * 1,8 * 5,08 12,93 (kA) TÓM TẮT VÀ ÔN TẬP PHẦN III Câu hỏi ôn tập phần III 1. Lưới điện ba pha đơn giản là ……………………………………………………? 2. Xem đồ thị v ec tơ c ủa U và I tại thời điểm ban đầu của ngắn mạch (hình 5 – 7) các đoạn Oa ; Oa’ ; Ob ; Ob’ ; Oc ; Oc’ ; aa’ ; bb’ ; cc ’ diễn tả các giá trị gì? 3. Xem hình v ẽ đồ thị hình sin của U và I pha A tại thời điểm ban đầu c ủa ngắn mạc h. Hãy v ẽ hai pha còn lại (theo hình 5 – 7)? 4. Phân biệt các dòng điện ngắn mạch: dòng xung kíc h Ixk ; dòng ngắn mạch toàn phần IN ; dòng ngắn mạc h ổn định I∞ ? Cách xác định chúng? 5. Khi ngắn mạch ba pha đột nhiên trong mạc h điện có máy biến áp, định nghĩa rN ; LN v à ý nghĩa của chúng trong khi v ẽ s ơ đồ thay thế để tính toán ngắn mạc h c ho lưới điện có má y biến áp. 6. Tại sao phải tính dòng ngắn mạc h ổn định I ? 62 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- 7. Vẽ sơ đồ khối diễn tả quá trình giải bài toán ngắn mạc h duy trì (khi máy phát điện không có TĐK)? 8. Cho sơ đồ như hình v ẽ. Vẽ sơ đồ thay thế v à tính dòng điện ngắn mạch trong máy phát điện v à tại chỗ ngắn mạc h trong hệ đơn v ị c ó tên? l = 2,5 km l = 8 km Xo = 0,08 /km Xo = 0,4 /km ~ N 31,5 MVA 15 MVA 30 MVA 6 kV 10,5/121 kV 110/ 6,6 kV 0,3 kA X”d = 0,26 E’d = 11 kV uN% = 10,5 uN% = 10,5 XK% = 5 TÓM TẮT Khi ngắn mạch trên lưới điện ba pha đơn giản có công suất vô cùng lớn: 1. Về phía không nguồn, các phụ tải không bị ảnh hưởng vì dòng lớn nhất đi qua cũng chỉ là dòng làm việc cực đại t Ta/ i = io e 2. Về phía có nguồn, dòng ngắn mạch trong giai đoạn quá trình quá độ (không là hình sin) gồm có hai thành phần: chu kỳ Ick và không chu kỳ Ikck * Thành phần không chu kỳ sẽ tắt dần rất nhanh theo hàm mũ giảm dần. * Thành phần chu kỳ (biến thiên hình sin) cũng chính là dòng ngắn mạch ổn định I trong giai đọan ổn định Hằng số tắt dần r.t L X U i = m sin (t + a + φN) + C e Ta = = = ick + ikck L r r Z 3. Giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất trong giai đoạn quá trình quá độ gọi là dòng xung kích Ixk ; được tính thông qua Ick dòng chu kỳ và kxk hệ số xung kích 1 ≤ kxk ≤ 2 ixk = 2 k xk Ic k Ixk 2 1≤ ≤ 3 Ixk = Ick 1 + 2 (kxk – 1) Ick 4. Giá trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch trong giai đoạn quá trình quá độ tại một thời điểm t là quan hệ iN = f (t) 5. Cần phân biệt các dòng điện ngắn mạch: I” (dòng ngắn mạch siêu quá độ) ; Ick (dòng ngắn mạch chu kỳ) ; Ickm (biên độ dòng ngắn mạch chu kỳ) ; Ixk (dòng xung kích) ; I (dòng ngắn mạch ổn định) ; IN(t) (dòng ngắn mạch toàn phần) ; ... Cách xác định và phạm vi áp dụng chúng trong các vấn đề cụ thể trong lưới điện như: Dòng điện Ixk dùng để kiểm tra khí cụ điện về lực động điện khi ngắn mạch ; Dòng điện I dùng để kiểm tra khí cụ điện về ổn định nhiệt khi ngắn mạch ; .... 6. Khi ngắn mạch khi bỏ qua dòng từ hóa, có thể thay thế máy biến áp bằng điện trở và điện cảm để tính toán như mạch điện thông thường 63 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- IV. TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH TRONG MẠNG ĐIỆN ÁP THẤP U 1000V IV.1. Đặc điểm của mạng U 1000V Tính ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V chủ yếu để lựa chọn khí c ụ điện và c ác bộ phận có dòng điện đi qua Lưới điện U 1000V được cung cấp bằng các máy biến áp c ó công s uất nhỏ v à trung bình Sđm 1000 kVA, c hỉ có trường hợp đặc biệt mới dùng máy biến áp có c ông suất 1000 ÷ 1800 kVA. Vì máy biến áp có công suất bé nên tổng trở của nó lớn, do đó hạn chế dòng điện ngắn mạch rất nhiều Khi tính toán ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V, không cho phép bỏ qua điện trở v ì như v ậy sẽ gây nên sai s ố lớn. Ta phải tính điện trở của tất cả các thành phần như : máy biến áp, dây c áp, thanh góp, dây trên không, cuộn sơ máy biến dòng, cuộn dây của Aptomát … điện trở tiếp xúc của c ác tiếp điểm … Khi ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V, điện áp sơ cấp của máy biến áp giảm đi rất ít, nên ta phải giả thiết điện áp bên sơ c ấp của máy biến áp là không đổi. Lúc tính dòng điện ngắn mạc h, c hỉ c ần tính đến tổng trở của bản thân máy biến áp v à các thành phần bên hạ áp của nó, còn bên c ao áp có thể bỏ qua Nếu tổng trở bên thứ cấp của máy biến áp được c oi là không đổi thì dòng điện ngắn mạch c hu kỳ không đổi trong quá trình ngắn mạc h Bỏ qua điện trở hồ quang để c ho dòng điện ngắn mạch IN là cực đại Việc tính toán dòng điện ngắn mạch trong mạng U 1000V Z , R , X : , m dùng hệ đơn v ị c ó tên thì đơn giản hơn (vì có 1 cấp điện áp) U: kV, V : kA, A IV.2. Tổng trở các thành phần của mạng điện S: kVA a) Hệ thống Hệ thống là chỉ chung các máy phát điện v à các thành phần bên cao áp máy biến áp phân phối Tổng trở hệ thống ZHT được qui v ề bên hạ áp c ủa máy biến áp, tính bằng (m) Utb 103 Utb 106 (5 – 22) XHT = = (m) 3 Icắt đm Scắt đm Đối v ới hệ thống chỉ cần x ét điện kháng của má y cắt dùng để cắt công s uất ngắn mạch SN c ủa hệ thống Utb : điện áp trung bình tính toán c ủa mạng hạ áp 0,22 kV ; 0,38 kV ; 0,6 kV Sc ắt đm (kVA) : công suất cắt định mức I cắt đm (kA) : dòng điện c ắt định mức Nếu không biết số liệu của hệ thống thì ta c ó thể bỏ qua XHT , nghĩa là điện áp bên c ao áp là hằng số như đã giả thiết như trên b) Máy biến áp (MBA) 2 2 10 UX% Uđm 103 PN Uđm 103 (5 – 23) (m ) X = (m ) R= 2 Sđm Sđm 64 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- PN : tổn thất ngắn mạch của máy biến áp (W) Uđm : điện áp định mức bên thứ c ấp máy biến áp (kV) Sđm : công s uất định mức c ủa máy biến áp (kVA) UX% : thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch UN% UR%: thành phần tác dụng của UN% 2 2 (5 – 24) UX % = UN% – UR% PN 100 PN 2 (5 – 25) UR% = = 103 Sđm 10 Sđm c) Đường dây và cáp Điện kháng X có thể lấy gần đúng Đường dây trên không : x o = 0,3 ( / km) (m / m) Đường dây cáp hạ áp : x o = 0.07 ( / km) (m / m) Điện trở R tính như s au: l (5 – 26) r0 = r ( /km ) (m/m) S Cu = 18,8 ( .mm2/ km) Al = 31,5 ( .mm2/ km): d) Tổng trở các thành phần khác Cuộn sơ máy biến dòng, điện trở tiếp xúc , thanh góp, … ta tra trong các phụ lục IV.3. Thành phần chu kỳ của dòng điện ngắn mạch Sau khi x ác định được điện kháng v à điện trở tổng hợp c ủa mạch điện ta có thể x ác định được thành phần c hu kỳ của dòng điện ngắn mạc h ba pha như s au: 100 Utb (3) (5 – 27) Ic k = (A ) 2 2 3 R S + XS Trong đó : Utb (V) - R ; X (m ) Dòng điện xung kích XS 0 ,0 1 (5 – 28) Ta = ixk = 2 kxk Ick với kxk = ( 1 + e ) Ta rS 1 + 2(kxk – 1)2 Ick Ixk = kxk 1,3 (5 – 29) Ta Ixk = Ick kxk < 1,3 1+ 0,02 IV.4. Xét sự thay đổi dòng điện ngắn mạch do quá trình phát nóng của dây dẫn Quá trình phát nóng của dây dẫn làm thay đổi điện trở mạc h điện ngắn mạc h. Điều đó được xét đến một c ác h đơn giản bằng cách hiệu chỉnh. Phương pháp hiệu c hỉnh như sau: 65 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Theo dòng điện tìm được một c ách gần đúng (lúc không xét ảnh hưởng c ủa quá trình phát nóng) v à theo tiết diện c ủa dây dẫn của mạch bị ngắn mạch, ta tìm được điện trở của dây dẫn phát nóng. Sau đó tính tại dòng điện ngắn mạc h nhưng với trị s ố điện trở đã thay đổi Trị số điện trở đã thay đổi c ó thể tính gần đúng Ic k 2 m.t (5 – 30) R’ = R 1 + 1 + 0,04o F r : điện trở dây dẫn ứng với nhiệt độ ban đầu C (m ) F : tiết diện dây dẫn (mm2) m : hệ số vật liệu : đối với đồng lấy bằng 22 ; đối với nhôm lấy bằng 05 Ick : dòng điện ngắn mạch lúc tính sơ bộ không xét đến s ự phát nóng (kA) t : thời gian ngắn mạc h (s) Nếu X của lưới điện ngắn mạch là bé (X < 0,3 R) thì c ó thể x em X = 0 IV.5. Ảnh hưởng của động cơ không đồng bộ đặt gần điểm ngắn mạch Khi xét đến ảnh hưởng của các động cơ không đồng bộ nối trực tiếp vào điểm ngắn mạch, thì giá trị dòng điện ngắn mạch, dòng điện xung kích do hệ thống v à c ác động cơ điện cung cấp: Ick = INHT + 4,5 IđmĐC (5 – 31) ixk = 2 (kxk INHT + 4,5 IđmĐC) = 2 kxk INHT + 6,5 IđmĐC (5 – 32) IđmĐC: tổng dòng điện định mức c ác động c ơ nối trực tiếp v ới điểm ngắn mạch INHT : dòng điện ngắn mạch do phía hệ thống c ung cấp c ho điểm ngắn mạch IV.6. Ví dụ Cho s ơ đồ như hình vẽ. Tính IN tại điểm N1 , N2 , N3 (ba điểm ngắn mạch độc lập). Máy biến áp được cung cấp từ hệ thống v ô c ùng lớn XHT = 0. Cho biết tham số các phần tử như sau: MBA 1000 kVA Đ1,Đ2 ,Đ3 Pđm ĐC = 200 kW uN% = 5,5 ĐC = 94% PN = 15 kW Uđm = 380 V c os = 0,91 Bằng đồng TG3 Bằng đồng Bằng đồng TG1 TG2 F = 4 40 mm2 F = 6 60 mm2 F = 6 60 mm2 l3 = 2,5 m l1 = 8 m l2 = 1 m a = 240 mm a = 240 mm a = 240 mm Dây cáp dài 200m loại (3 x 25 + 1 x 16) mm2 ; 3 pha 4 dây Máy biến dòng TI: 3600 / 5 (A) đặt trên 3 pha (sao đủ) Cầu dao P1 : 600 (A) ; P2 : 400 (A) và Aptomát có Uđm = 600 (V) 66 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Ngắn mạch tạ i N1 22 kV Điện trở máy biến áp 15 u R% PN rB* = = = = 0,015 1000 100 Sđm BA 2 0,015 . 400 TG1 rB = = 2,4 (m ) 1000 P1 TG2 N1 400 V TG3 A2 A3 A1 P2 T N2 N3 Đ2 Đ3 Đ1 Điện kháng máy biến áp (u10%) - r2 2 0,0552 - 0,015 2 0,053 XB * N XHT = 0 0 B* 0,053 * 4002 XB 8,46 (m) 1000 XBA Điện trở và điện kháng thanh góp TG1 tra bảng phụ lục atb = 1,26 a = 1,26 . 240 = 300mm rBA rTG1 = 8 ro = 8 . 0,056 = 0.448 (m) XTG1 = 8 ro = 8 . 0,189 = 1,5 (m) Điện trở tiếp x úc cầu dao P1 = 600 (A) XTG1 Tra bảng phụ lục rP1 = 0,15 (m) Tổng điện trở đối với điểm ngắn mạch N1 rTG1 R1 = rB + rTG1 + rP1 = 2,4 + 0.448 + 0.15 = 2,998 (m) rP1 Tổng điện kháng đối v ới điểm ngắn mạch N1 XΣ1 = XB + XTG1 = 8,46 + 1,5 = 9,96 (m) Tổng tổng trở đối với điểm ngắn mạch N1 R2 X2 2,998 2 9,96 2 10,4 (m ) Z N1 Dòng điện ngắn mạc h tại điểm N1 Sơ đồ thay thế khi U đm 400 IN1 22,2 (kA) ngắn mạch tại N1 3 Z 3 10,4 67 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Tính dòng x ung kích X 1 9,96 kxk 3,31 2 R 1 3 1 ,8 1 ,6 Tra đường c ong hệ số, tìm được kxk = 1,41 1 ,4 i xk 2 k xk Ick 2 * 1,41 * 22,2 44,4 (kA) 1 ,2 1 X/r I xk 22,2 * 1 2(1,41 - 1) 2 16,1 (kA) 10 20 30 40 Ta (s ) Nếu xét đến ảnh hưởng của động cơ 0 0 ,5 1 S đm 3 ĐĐ I đm DC Đường cong hệ số xung kích 3 Uđm ĐC cos kxk và hệ số của hằng số thời 3 * 200 gian T a (hay tỉ số X/r) 1,06 (kA) 3 * 380 * 0,94 * 0,91 i xk 2 k xk Ick 6,5 IđmĐC 2 * 1,41 * 22,2 6,5 * 1,06 51,16 (kA) Dòng điện tăng 15,4% so v ới lúc bỏ qua ảnh hưởng của động cơ a) Ngắn mạch tại N2 và N3 : Học sinh tự làm TÓM TẮT VÀ ÔN TẬP PHẦN IV TÓM T ẮT Tính toán ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V để lựa chọn khí cụ điện và các bộ phận có dòng điện đi qua Khi tính toán ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V, không cho phép bỏ qua điện trở vì như vậy sẽ gây nên sai số lớn và phải tính điện trở của tất cả các thành phần như : máy biến áp, dây cáp, thanh góp, dây trên không, cuộn sơ máy biến dòng, cuộn dây của Aptomát … điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm … Khi ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V, điện áp sơ cấp của máy biến áp giam đi rất ít, nên ta phải giả thiết điện áp bên sơ cấp của máy biến áp là không đổi và dòng điện ngắn mạch chu kỳ không đổi trong quá trình ngắn mạch Bỏ qua điện trở hồ quang để cho dòng điện ngắn mạch IN là cực đại Khi tính toán dòng điện ngắn mạch trong mạng U > 1000V nên dùng hệ đơn vị có tên Cần xét đến ảnh hưởng của các động cơ không đồng bộ nối trực tiếp vào điểm ngắn mạch, vì nó sẽ làm tăng dòng ngắn mạch lên Làm lại và làm hết bài tập ví dụ 68 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 1
12 p | 272 | 150
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 11
30 p | 313 | 148
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 3
10 p | 218 | 144
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 2
16 p | 244 | 140
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 10
6 p | 239 | 127
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương mở đầu
6 p | 218 | 120
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 4
8 p | 186 | 117
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 9
20 p | 211 | 114
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 6
8 p | 190 | 108
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 7
14 p | 190 | 106
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 13
21 p | 179 | 106
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 12
22 p | 177 | 105
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 8
10 p | 173 | 100
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 3 - Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
0 p | 118 | 48
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 6 - Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp
10 p | 95 | 46
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 7 - Thiết bị phân phối điện
0 p | 68 | 31
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 1 - Khái niệm chung về nhà máy điện trạm biến áp và hệ thống năng lượng
0 p | 42 | 15
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 5 - Chọn các thiết bị điện chính trong nhà mát điện và trạm biến áp
0 p | 53 | 15

markdown:
# PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 59
download
![](https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2011/20110729/suatuoiconbo/80x100/phan_dien_trong_tram_bien_ap_6__1448.jpg)
##
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Sơ lược về cách tính ngắn mạch trong hệ thống điện TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH DÀN BÀI I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH Định nghĩa - Đặc tính - Các loại ngắn mạch Nguyên nhân - Hậu quả - Mục đích tính toán ngắn mạch
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 5
- Chương 5 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH DÀN BÀI I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH Định nghĩa - Đặc tính - Các loại ngắn mạc h Nguyên nhân - Hậu quả - Mục đích tính toán ngắn mạch II. CÁC BƯỚC T IẾN HÀNH TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH Những khái niệm - Các h thành lập sơ đồ đẳng trị - Xác định điện kháng các phần tử của hệ thống điện - Biến đổi sơ đồ đẳng trị v ề dạng đơn giản - Hệ s ố phân bố - Ví dụ tính toán ngắn mạch III. TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH BA PHA Ở MẠNG CAO ÁP Ngắn mạc h ba pha đối x ứng trong mạng đơn giản Ngắn mạc h ba pha đột nhiên trong mạc h điện có máy biến áp Ví dụ về tính toán dòng điện ngắn mạch IV. TÍNH T OÁN NGẮN MẠCH TRONG MẠNG ĐIỆN ÁP THẤP U 1000V Đặc điểm của mạng U 1000V - Tổng trở các thành phần của mạng điện - Thành phần chu kỳ của dòng điện ngắn mạc h Xét sự thay đổi dòng điện ngắn mạch do quá trình phát nóng của dây dẫn - Ảnh hưởng của động cơ không đồng bộ đặt gần điểm ngắn mạch V. HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRONG CÁC TRANG BỊ ĐIỆN Khái niệm c hung - Phương pháp hạn c hế dòng điện ngắn mạc h MỤC TIÊU: Trang bị cho học sinh 1. Đặc tính c ủa lưới điện và trạm biến áp khi có ngắn mạc h x ảy ra 2. Nguyên nhân, hậu quả v à mục đích tính toán ngắn mạch 3. Các h giải một bài tập ngắn mạch ba pha đối xứng trong hệ đơn vị có tên 4. Phân biệt các dòng I” ; IN(t) ; Ixk ; I ; ixk trong ngắn mạch và cách dùng c húng 5. Các h giải một bài tập ngắn mạch ba pha đối xứng trong lưới điện hạ áp 6. Các phương pháp hạn chế ngắn mạch cụ thể trong trạm biến áp 49 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NG ẮN MẠCH I.1. Định nghĩa Ngắn mạch là chỉ hiện tượng các pha chập nhau hoặc trong lưới điện c ó điểm trung tính nối đất c hỉ hiện tượng c ác pha chập nhau v à chập đất I.2. Đặc tính Lúc ngắn mạc h, tổng trở của toàn hệ thống giảm x uống, dòng điện tăng lên cao và điện áp các điểm trong hệ thống giảm xuống, nhất là ở điểm gần chỗ ngắn mạch. Các động c ơ không đồng bộ có thể ngừng quay (Mo ment quay c ủa ĐCKĐB phụ thuộc v ào điện áp) khi điện áp giảm, moment quay giả m, động cơ tiến đến ngừng quay, hoặc trong giai đoạn đầu động cơ không đồng bộ biến thành máy phát không đồng bộ tạo ra dòng điện ngược chiều cung cấp lại cho điểm ngắn mạc h Khi ngắn mạc h sự biến đổi bất kỳ dòng điện trong một nhánh nào đó đều có ảnh hưởng của các máy phát điện có liên quan. Nếu ngắn mạch lớn, các máy phát điện bị dao động c ông suất làm cho chúng bị mất đồng bộ v à hệ thống bị mất ổn định I.3. Các loại ngắn mạch Loại NM Hình qui ước Ký hiệu Xác suất Ngắn mạch Ba pha N(3) Đối x ứng 5% Hai pha Không N(2) 10% đối xứng Hai pha Không N(1- 1) chạm đất 15% đối xứng Một pha Không N(1) 70% đối xứng I.4. Nguyên nhân sinh ra ngắn mạch Nguyên nhân c hủ yếu sinh ra ngắn mạc h là do cách điện bị hỏng. Lý do làm các h điện bị hỏng có thể là: sét đánh, quá điện áp nội bộ, cách điện dùng lâu quá già cỗi, trông nom các thiết bị không chu đáo, … Do những nguyên nhân cơ học trực tiếp như: đao đất đụng phải dây cáp, hay là các nguyên nhân khác như: thả diều, chim đậu, cây đổ v ào đường dây điện, …… I.5. Hậu quả của ngắn mạch a. Lúc ngắn mạc h dòng điện tăng lên s inh ra nhiệt rất lớn, phát nóng c ục bộ trong các bộ phận có IN đi qua, dù là thời gian rất ngắn 50 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b. Sinh ra ứng lực cơ giới giữa c ác v ật đẫn do dòng điện xung kích, có thể làm hỏng khí cụ điện, sứ đỡ… c . Lúc ngắn mạc h, điện áp tụt xuống c ó thể làm c ho các đông cơ điện ngừng quay, sản xuất bị ngưng trệ, làm hỏng s ản phẩm d. Phá hoại sự làm v iệc c ủa c ác máy phát điện trong hệ thống, làm hệ thống mất ổn định và tan rã e. Khi ngắn mạch các loại N(1), N(1,1) , N(2) s inh ra dòng điện thứ tự không là m nhiễu các đường dây thông tin ở gần f. Cung cấp điện bị gián đoạn I.6. Mục đích tính toán ngắn mạch Tính toán ngắn mạch là tính toán dòng điện, điện áp v à c ông suất lúc xảy ra ngắn mạc h tại một điểm nào đó. Những v ấn đề cần đến tính toán ngắn mạch: a. So sánh và lựa chọn c ác sơ đồ đấu dây lưới điện hợp lý nhất: đơn giản, rõ ràng, thao tác ít nhầm lẫn ; Sơ đồ đấu dây lưới điện bảo đảm lúc s ự cố c hỉ được cắt phần s ự cố phần còn lại vẫn tiếp tục làm v iệc b. Chọn các khí c ụ điện và dây dẫn khi có sự c ố phải chịu đựng được tác dụng cơ và nhiệt c ủa dòng điện ngắn mạc h đi qua c . Thiết kế bảo v ệ nối đất d. Xác định ảnh hưởng của đường dây điện lực với đường dây thông tin e. Thiết kế v à c hỉnh định bảo vệ Rơ-le f. Chọn các thiết bị tự động bảo vệ ngắn mạch, chống quá điện áp g. Thí nghiệm ngắn mạc h để tìm ra những thiết bị hạn c hế dòng ngắn mạch IN h. Phân tíc h c ác loại s ự cố trong hệ thống điện II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH II.1. Những khái niệm Đối v ới hệ thống điện phức tạp, việc tính toán ngắn mạch rất khó khăn và mất nhiều thời giờ, người ta phải dùng các mô hình v ật lý và máy tính để tính toán ngắn mạch v à ổn định của hệ thống điện Trong thực tế, nhiều khi không đòi hỏi s ự chính xác c ao, người ta dùng phương pháp tính thực dụng gần đúng với một s ố giả thiết c ơ bản nhằm đơn giản hóa bài toán. Để tien hành tính toán ngắn mạc h, ta phải biết những điểm sau: a) Phải xác định được sơ đồ thay thế c ) Vị trí của điểm ngắn mạc h b) Xác định loại ngắn mạc h d) Biết thời điểm của quá trình ngắn mạch Tham s ố c ác phần tử c ủa hệ thống điện dùng để x ác định s ơ đồ đẳng trị có thể đọc trên nhãn hiệu, trong các bảng thuyết minh xuất xưởng (Catalogue), trong sách hướng dẫn bảo trì (Ins truc tion book) hay tra trong c ác sổ tay tra cứu (Handbook). Để tính toán ngắn mạch ta phải: a) Xác định s ơ đồ đẳng trị 51 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Dùng các phương pháp biến đổi để biến sơ đồ đẳng N trị thành sơ đồ đẳng trị đơn giản nhất có thể. E c ) Xác định dòng ngắn mạc h. IN E X IN (5 - 1) X II.2. Cách thành lập sơ đồ đẳng trị Hình 5 – 1 : Tối giản sơ đồ Sơ đồ đẳng trị là s ơ đồ một s ợi, trong đó mỗi phần tử của hệ thống điện được thay thế bằng một điện kháng (hay tổng trở), riêng đối v ới máy phát điện (đôi khi cả đối v ới động c ơ điện và máy bù đồng bộ) được thay thế bằng một điện kháng v à một sức điện động. Thành lập s ơ đồ đẳng trị là đem tất c ả c ác tham s ố, các phần tử c ủa các đoạn mang điện ở các c ấp điện áp khác nhau quy v ề một đoạn nào đó đã được chọn làm đoạn c ơ sở. k : Tỉ số biến c ủa máy biến áp nằm giữa đoạn x ét v à đoạn cơ sở U cs U t b1 U t b2 k1 k2 k3 (5 - 2) U t b1 U t b2 U t b3 Đoạn c ơ sở Đoạn xét F Uc s Utb1 Utb2 Utb3 k2 k3 k1 Hình 5 – 2 : Xác định chiều của k Trong hệ đơn v ị c ó tên, tham số của c ác phần tử ở các đọan còn lại s ẽ được Eo ; Io ; Xo ; : Các tham số của đoạn xét tính đổi v ề đoạn cơ s ở E ; I ; X ; …: Các tham s ố c ủa đoạn cơ sở 1 o I= I (5 – 3) o Xo = (k1 k2 …. kn)2 X E = (k1 k2 …. kn) E (k1 k2 …. kn) II.3. Một số công thức xác định điện kháng các phần tử của hệ thống điện U 2m X F X () (5 – 4) đ * Điện kháng của máy phát d S đm uN % U 2m (5 – 5) XB (k 1 ...... k n ) ( ) * Điện kháng của máy biến áp đ 100 S đm X ĐD x 0 l (k 1 ...... k n )2 () * Điện kháng của đường dây (5 – 6) x K % U đm (k 1 ...... k n )2 XB ( ) (5 – 7) * Điện kháng của kháng điện 100 3 Iđm * Với máy biến áp ba pha ba dây quấn, có thể tra được điện áp ngắn mạc h phần trăm của từng đôi c uộn dây UNC-T ; UNC-H ; UNT-H . Ta c ần tính điện áp ngắn mạch phần trăm của từng c uộn cao, trung, hạ UNC ; UNT ; UNH. Sau đó dùng các công thức (5 - 10) để xác định điện kháng của c ác cuộn dây cao, trung, hạ c ủa máy biến áp 3 pha 3 dây quấn. 52 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- UNC% = ½ (UNC-T + UNC-H – UNT-H ) UNT% = ½ (UNC-T + UNT-H – UNC-H ) (5 – 8) UNH% = ½ (UNC-H + UNT-H – UNC-T ) II.4. Biến đổi sơ đồ đẳng trị về dạng đơn giản Sau khi thành lập s ơ đồ đẳng trị v à tính E1 X1 điện kháng của các phần tử c ần phải tiến hành A các phép biến đổi để đưa sơ đồ đẳng trị v ề dạng Xn En N sơ đồ đơn giản nhất Số thứ tự Chú ý trong sơ đồ đẳng trị, mỗi phần tử GTĐK của mạc h điện được biểu diễn bằng một phân s ố: tử số ghi số thứ tự của phần tử, c òn mẫu số N A ghi giá trị điện kháng (GTĐK) của phần tử đó Hình 5 – 3 : Biến đổi sơ đồ đẳng trị Biến đổi tương đối các nhánh không có nguồn Công thức: từ (5 – 9) đến (5 – 16) Sơ đồ ban đầu Sơ đồ tương đương Công thức biến đổi Song song X1 n X 1 X1 X2 X X i i 1 Xn n Nối tiếp X X X X1 X2 Xn i X i 1 Tam giác Sao X12 . X13 X1 = X12 X12 + X13 + X23 X12 . X23 X1 X2 X2 = X31 X12 + X13 + X23 X23 X3 X13 . X23 X3 = X12 + X13 + X23 Sao Tam giác X1 X2 X12 = X1 + X2 + X12 X3 X1 X1 X3 X2 X13 = X1 + X3 + X2 X31 X23 X3 X2 X3 X23 = X2 + X3 + X1 53 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- II.5. Hệ số phân bố Khi không có phụ tải, hệ số phân bố của các máy phát điện đặc trưng cho phần tham gia của máy phát điện đó cung c ấp c ho điểm ngắn mạch. Với gỉa thiết tất cả các s ức điện động bằng nhau, thì s ự phân bố dòng điện trong các nhánh tỉ lệ v ới các hệ số phân bố : C1 ; C2 ; …… ; Cn C = C1 + C2 + ……… + Cn = 1 C Xđt = C1 X1 = C2 X2 = ……… = Cn Xn Xđt = X1 // X2 // …… // Xn : điện kháng đẳng trị của các nguồn nối song song là điện kháng tổng hợp của sơ đồ đối với điểm ngắn mạch X = XN + Xđt X đt X đt X đt C2 Cn C1 (5 – 17) ……………. X2 Xn X1 . . . . . . . E E1 En E2 E1 En E2 C C Xđt C C CX CX X1N X1 X2N X2 nN n 1 n 1 n 2 2 XN C C XN N N N Hình 5 - 4 : Xác định hệ số phân bố Có thể tìm điện kháng tương hỗ của từng nguồn điện đối v ới điểm ngắn mạc h X X X (5 – 18) X 1N X 2N X nN C1 C2 Cn ………….……….. II.6. Ví dụ tính toán ngắn mạch Cáp ngầm Đường dây B1 B2 K l = 2,5 km l = 80 km N F Sđm = 15 MVA Uđm = 6 kV Sđm = 30 MVA Sđm = 31,5 MVA Uđm = 10,5 kV Uđm = 10,5 / 121 kV Uđm = 110,5 / 6,6 kV Iđm = 0,3 kA uN% = 10,5 XK% = 5 X”d = 0,25 uN% = 10,5 E’d = 11 kV Cho s ơ đồ như hình v ẽ. Các thông số thiết bị đã c ó. Thông số đường dây trên không x0 = 0,4 /km v à c áp ngầm x0 = 0,08 /km. Vẽ sơ đồ thay thế v à tính dòng điện ngắn mạch trong hệ đơn vị có tên Bài giải E XF XB1 XĐD XB2 XK XC a) Vẽ sơ đồ thay thế và sơ đồ thay thế N đơn giản nhất E XΣ N 54 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Tính toán ngắn mạch trong hệ đơn vị có tên Ta c họn đoạn có điện áp 10,5 kV làm đoạn cơ sở. Xác định các điện kháng 2 * Điện kháng của máy phát X1 = 0,26 . 10,5 = 0,96 ( ) 30 10,5 10,52 = 0,37 ( ) * Điện kháng của máy biến áp B1 X2 = 100 31,5 ( 1125 )2 = 0,24 () 0, * Điện kháng của đường dây X3 = 0,4 . 80 . 1 2 * Điện kháng của máy biến áp B2 ( 11005 )2 X4 = 10,5 110 , = 0,64 ( ) 100 15 0 5 6 (161,6 ) 0 10,5 2 = 1,21 () * Điện kháng của kháng điện X5 = 100 3 0, 3 121 ( 161,0 10,5 2 = 0,42 () ) * Điện kháng của cáp ngầm X6 = 0,08 . 2,5 6 121 . 1 2 3 4 5 6 E 0 ,9 6 0 ,3 7 0 ,2 4 0 ,6 4 1 ,2 1 0 ,4 2 N 7 E 3 ,8 4 N * Điện kháng tổng hợp X7 = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 X7 = 0,96 + 0,37 + 0,24 + 0,64 + 1,21 + 0,42 = 3,84 () Với s ức điện động đã c ho Ep = 11 (kV) thì dòng điện khi ngắn mạc h tại N 3 11 IN(F) = E * Trong máy phát điện = = 1,65 (kA) 3 3,84 X * Dòng điện tại điểm ngắn mạc h được tính đổi từ đoạn c ơ s ở về đoạn x ét 10,5 110 1,65 = 2,40 (kA) IN = (k1 … kn) I0 = 121 6,6 TÓM T ẮT VÀ ÔN T ẬP PHẦN I & II CÂU HỎI Ô N TẬP 1. Trong lưới điện có trung điểm cách đất có những loại ngắn mạc h: ……………. ? 2. Những đặc điểm c ủa lưới điện khi có ngắn mạch trong lưới điện: ……………... ? 3. Hậu quả trong lưới điện khi c ó dòng ngắn mạch đi qua? 4. Đem s ơ đồ thay thế hình – a v ề dạng đơn giản nhất 5. Vẽ sơ đồ thay thế và tính điện kháng tương đối các phần tử trong hình – b 55 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- C–2 E1 E2 31,5 MVA B2 31,5 MVA 10 kV B1 10,5 /121 kV 10,5 /121 kV 2 kA UN% = 10,5 UN% = 10,5 XK = 8% C –1 F1 ~ 30 MVA F2 ~ 50 MVA N 10,5 kV 10,5 kV Xd” = 0,12 Xd” = 0,15 Hình - a Hình - b TÓM T ẮT 1. Ngắn mạch là chỉ hiện tượng các pha chập nhau hoặc trong lưới điện có điểm trung tính nối đất chỉ hiện tượng các pha chập nhau và chập đất 2. Khi ngắn mạch: dòng tăng cao, điện áp giảm. Đây là sự cố nguy hiểm, ảnh hưởng đến các thiết bị điện, khí cụ điện, lưới điện, sản suất và phân phối điện năng. 3. Nguyên nhân chủ yếu là cách điện bị phá hỏng 4. Tính toán ngắn mạch (ba pha đối xứng) là xác định dòng điện ngắn mạch IN và điện áp ngắn mạch UN tại điểm sự cố hoặc các mạch điện liên quan 5. Muốn tính toán ngắn mạch cần phải thành lập được sơ đồ thay thế và xác định được điện kháng tổng XΣ từ nguồn đến điểm ngắn mạch. III. TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH BA PHA Ở MẠNG CAO ÁP III.1. Ngắn mạch ba pha trong mạng đơn giản, công suất vô cùng lớn a) Xét ngắn mạch xảy ra tại điểm N trong mạch Lúc đó mạch điện được c hia làm hai phần độc lập: phần phía c ó nguồn v à phần phía không c ó nguồn N r L r' L' uA = Um sin (t + ) L L’ r’ r uB = Um sin (t + - 1200) L r’ L’ r uC = Um s in (t + + 1200) Phía có nguồn Phía không nguồn Hình 5 – 5 : Ngắn mạch ba pha trong mạng điện đơn giản Mạch phía không nguồn Ba pha đối xứng, ta có thể tác h từng pha để nghiên c ứu. Phương trình v i phân viết cho một pha và nghiệm 56 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- t r’ di / Ta/ Ta = U = i r’ + L’ =0 v ới i = Ce L’ dt t Ta/ Khi t = 0 , C = i0 , Do đó i = io e Kết luận về dòng điện ngắn mạch cho phía không có nguồn - Phía không nguồn dòng quá độ phụ thuộc v ào dòng điện ban đầu i0 trong các pha - Nếu lúc ngắn mạc h, pha nào có i0 = 0 thì pha đó s ẽ không c ó quá trình quá độ - Dòng điện quá độ lớn nhất bằng dòng điện phụ tải nên không nguy hiể m gì c ho thiết bị - Dòng điện này tắt dần với hằng số tắt dần (hằng s ố thời gian): do hàm số của dòng điện là hàm mũ giả m dần Mạch phía có nguồn di U = ir + L Phương trình vi phân viết cho một pha. dt Giả s ử pha A u = uA = Um sin (t + α) (V) Nghiệm của phương trình r*t U - i m sin (t N ) Ce L ick ikck Z Thành phần thứ nhất c ủa vế phải là thành phần chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạch c ó biên độ không đổi là: (vì Um giả thiết không đổi) Um Z = r2 + (L )2 Ickm = Z Thành phần thứ hai của v ế phải là thành phần không chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạc h tắt dần v ới hằng số thời gian: L X = Ta = Hằng s ố tích phân C được xác định như sau khi t = 0 r r io = Im sin(α + φ) i/ o/ = Ic k/ o/ + C = Ickm sin (α + φN) + C C = ikck/ o/ = io - ic k/o/ = Im s in (α + φ) - Ickm sin(α - φN) t - Ta i ick ikck Ickm sin (t N ) ikck/0/ e Với N : góc lệch pha U và I s au khi ngắn mạch : góc lệch pha ban đầu c ủa điện áp Kết luận cho dòng điện ngắn mạch về phía có nguồn Dựa v ào hình vẽ đồ thị v ec tơ c ủa U và I tại thời điểm ban đầu của ngắn mạch - A ; B ; C : vec tơ biên độ dòng điện các pha trước lúc ngắn mạch III - ckA ; ckB ; ckC : v ectơ biên độ dòng điện chu kỳ các pha sau lúc ngắn mạch III - Hình chiếu vectơ Im , Ickm lên trục thời gian t là trị số tức thời c ủa dòng điện i0 v à ick0 - Hình chiếu vectơ ( - ) lên trục thời gian chính là giá trị c ủa C = i I I kck |0| m ckm - Giá trị của ikck c ó thể biến thiên từ trị số cực đại (vec tơ (m - ckm ) s ong song v ới trục I I - ) v uông góc v ới trục 0t) nghĩa là thành phần 0t) đến trị số không ( 0 ) (vectơ (Im Ickm không chu kỳ c ủa dòng điện ngắn mạc h đã tắt hết, chỉ còn dòng điện chu kỳ và 57 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- c huyển sang trạng thái t Hình 5 – 6 x ác lập (tình trạng duy c’ Đồ thị vectơ trì của ngắn mạc h). UC của U và tại Chú ý là trong mạc h (C - ckC ) IckC thời điểm ban II điện ba pha nếu có thì c đầu ngắn mạch IC c hỉ có thể ở một pha UA x ảy ra tình trạng đó, v ì mỗi pha lệch nhau 1200 O - Như v ậy không những b’ IckB phụ thuộc v ào góc pha a IA IB N ban đầu (tức thời điểm - ) (IB IckB b x ảy ra ngắn mạch) mà c òn phụ thuộc v ào tình (A - ckA ) I I trạng trễ lúc xảy ra IckA ngắn mạch: mạc h điện a’ c ó tính c hất điện dung, UB điện c ảm hay không tải (giá trị đạt cực đại khi mạch có tính c hất điện dung, rồi đến mạch không tải và bé nhất khi mạch có tính c hất điện cảm). Ta thường xét trường hợp mạch điện lúc ngắn mạc h là không tải. I ixk IN Ick I Ikck Ikck 0 Im t i0 i0 Ick 0 Quá trình ổn định Quá trình qúa độ Hình 5 – 7 : Đồ thị hình sin về dòng của pha A tại thời điểm ban đầu xảy ra ngắn mạch 58 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- b) Dòng điện ngắn mạch xung kích Dòng điện ngắn mạc h xung kích ixk là trị s ố tức thời lớn nhất c ủa dòng điện ngắn mạc h trong quá trình quá độ Ta x ét mạc h điện trước lúc ngắn mạc h là không tải. Dòng điện x ung kích xảy ra vào khoảng thời điểm : t = T / 2 = 0,01s (f = 50 Hz) s au lúc ngắn mạc h. Vậy : 0,01 0,01 - - Ta Ta i xk ick(0,01 s) ikck(0,01 s) Ickm Ickm e Ickm (1 e ) k xk Ickm 2 k xk Ick (5(– - 9) ) 5 1 46 0,01 - Ta ) goïi laø heä soá xung kích Tr o ng ño ù k xk (1 e 1 k xk 2 Khi mạch điện thuần c ảm: tức là R∑ = 0 thì Ta = kxk = 2 nghĩa là dòng điện không chu kỳ không tắt dần Khi mạch thuần trở: tức là X∑ = 0 thì Ta = 0 kxk = 1 nghĩa là không xuất hiện dòng điện không chu kỳ c) Trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch toàn phần T t 2 1 Trị số hiệu dụng c ủa dòng điện ngắn mạc h tại một thời điể m 2 INt i dt N T (t) nào đó trong quá trình quá độ có thể tính nếu biết được quan T t- hệ: iN = f (t) 2 Dòng điện ngắn mạc h trong quá trình quá độ không phải là đường c ong hình s in vì c ó s ự tham gia của dòng điện không chu kỳ. Như v ậy trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạc h toàn phần tại thời điểm t c ó thể tính gần đúng như giá trị trung bình bình phương trong chu kỳ (0,02s) mà thời điểm t nằm giữa (5 – 20) 2 + (Ikckt)2 IN(t) = (Ickt) Trị số hiệu dụng của dòng điện xung kích Ixk tại thời điểm t = T/2 với điều kiện Ikck/0/ = Ickm (trước lúc ngắn mạc h là không tải) Ikck(t) = ick – Ickm = k xk . Ickm – Ic km = (kxk – 1) Ic km = 2 Ic k (k xk – 1) Đem thay Ikc k(t) v ào (5 - 47) ta được: 2 2 2 2 (5 – 21) Ick 1 + 2(kxk – 1) Ixk = + 2 Ic k (kxk – 1) = Ick Ixk 1≤ ≤ 3 Khi thì 1 ≤ kxk ≤ 2 Ick Dòng điện Ixk dùng để kiểm tra khí cụ điện về lực động điện khi ngắn mạch d) Dòng điện ngắn mạch ổn định (duy trì) Dòng điện ngắn mạch trong quá trình ổn định I là dòng điện ngắn mạc h c hu kỳ Ick của quá trình ngắn mạc h, khi mà tất cả c ác dòng điện tự do phát sinh ra tại thời điểm ban đầu của quá trình ngắn mạc h đã tắt dần hết v à khi hoàn toàn kết thúc v iệc nâng dòng điện kích từ do tác dụng của bộ tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) c ủa má y phát điện. I = Ick = IN (t = ) 59 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Dòng điện I để kiểm tra ổn định nhiệt của các khí cụ điện và dây dẫn III.2. Ngắn mạch ba pha đột nhiên trong mạch điện có máy biến áp Với c hiều dòng điện đã chọn, ta có các phương trình v i phân sau: Bên sơ cấp Bên thứ c ấp di1 di2 di2 di1 U = i1 r1 + L1 –M 0 = i2 r2 + L 2 –M dt dt dt dt A r2 L2 r1 L1 i2 i1 B Um = const C M Hình 5 – 8 : Ngắn mạch ba pha trong mạch có máy biến áp Do io = 0 nên i1 = i2 (giả thiết cơ bản ban đầu) Cộng (sơ c ấp) và (thứ c ấp) theo từng v ế ta được : di1 di1 U = i1 (r1 + r2) + (L1 + L2 – 2M) = i1 rN + LN dt dt Trong đó: rN = r1 + r2 : Điện trở c ủa máy biến áp LN = L1 + L2 – 2M = (L1 – M) + (L2 – M) : Điện kháng tản của MBA Nghĩa là máy biến áp trong quá độ khi bỏ qua dòng từ hóa, có thể thay thế bằng điện trở v à điện cảm để tính toán như mạc h điện thông thường. III.3. Ví dụ về tính toán dòng điện ngắn mạch Trạ m biến áp trung gian có hai máy biến áp đấu song song. Máy biến áp có số liệu: Sđm = 40MVA ; Uđm = 110 / 22 /11 kV ; hệ số quá tải s ự cố cho phép ksc = 1,4 ; tổ đấu dây YNyn0 – d11, uN% = 8. Khi ngắn mạc h trên thanh góp 110kV, công suất ngắn mạc h hệ thống cung c ấp về trạm biến áp là 400MVA Phía U = 110kV là hệ thống một thanh góp, có phân đoạn bằng máy cắt. Thiết bị phân phối loại ngoài trời. Có hai lộ vào từ đường dây lộ kép dài 40km, phân bố trên hai phân đoạn thanh góp. Phía U = 22 kV là hệ thống hai thanh góp, thiết bị phân phối loại trong tủ. Có 6 phát tuyến (10 MVA/phát tuyến) phân bố đều phát tuyến trên hai hệ thống thanh góp. Xác định dòng ngắn mạch duy trì v à dòng ngắn mạc h x ung kích khi: Ngắn mạch tại N1 ; Ngắn mạch tại N2 v ới 412 đóng ; Ngắn mạc h tại N2 v ới 412 mở Bài giải Xác định các điện kháng U 2m 1102 X1 30,25 () đ S N(ht) 400 60 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- X 2 X 3 x 0 l 0,4 * 40 16 () u N % U 2m 8 * 110 2 X4 X5 24,2 () đ 100 S đm 100 * 40 Sơ đồ thay thế 1 30,25 l = 4 0 km 2 3 16 16 N1 N1 5 4 24,2 24,2 N2 Khi ngắn mạch tại N1 1 1 30,25 30,25 T2 T1 3 2 6 16 16 8 N1 N1 7 38,25 N1 412 X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) X7 = X1 + X6 = 30,25 + 8 = 38,25 (Ω) N2 Dòng ngắn mạch tại đoạn cơ sở (cũng là đoạn xét) U 110 IN 1,66 (kA) 3 X7 3 38,25 1 2(k xk 1)2 1,66 * 1 2(1,85 - 1)2 2,6 (kA) I xk Ick i xk Ick 2 k xk 1,66 * 2 * 1,85 4,34 (kA) 61 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Khi ngắn mạch tại N2 với 412 đóng (Hai MBA làm v iệc s ong song) X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) 1 X8 = ½ X4 = ½(24,2) = 12,1 (Ω) 9 30,25 50,35 X9 = X1 + X6 + X8 = 30,25 + 8 + 12,1 = 50,35 (Ω) 6 Dòng ngắn mạch tại đoạn c ơ s ở N2 8 U 110 IN 1,26 (kA) 8 3 X9 3 50,35 12,1 Dòng ngắn mạch tại đoạn x ét N2 110 IN(x) IN * k 1,26 6,3 (kA) 22 1 2(k xk 1)2 6,3 * 1 2(1,8 - 1) 2 9,51 (kA) I xk Ick i xk 2 k xk Ick 2 * 1,8 * 6,3 16,03 (kA) Khi ngắn mạch tại N2 với 412 mở (Hai MBA làm v iệc độc lập) X6 = ½ X2 = ½(16) = 8 (Ω) 1 10 X10 = X1 + X6 + X5 = 30,25 + 8 + 24,2 = 62,45 (Ω) 30,25 62,45 Dòng ngắn mạch tại đoạn c ơ s ở 6 U 110 IN 1,017 (kA) N2 8 3 X 10 3 62,45 5 Dòng ngắn mạch tại đoạn x ét 110 24,2 IN(x) IN * k 1,017 5,08 (kA) N2 22 1 2(k xk 1)2 5,08 * 1 2(1,8 - 1)2 7,67 (kA) I xk Ick i xk 2 k xk Ick 2 * 1,8 * 5,08 12,93 (kA) TÓM TẮT VÀ ÔN TẬP PHẦN III Câu hỏi ôn tập phần III 1. Lưới điện ba pha đơn giản là ……………………………………………………? 2. Xem đồ thị v ec tơ c ủa U và I tại thời điểm ban đầu của ngắn mạch (hình 5 – 7) các đoạn Oa ; Oa’ ; Ob ; Ob’ ; Oc ; Oc’ ; aa’ ; bb’ ; cc ’ diễn tả các giá trị gì? 3. Xem hình v ẽ đồ thị hình sin của U và I pha A tại thời điểm ban đầu c ủa ngắn mạc h. Hãy v ẽ hai pha còn lại (theo hình 5 – 7)? 4. Phân biệt các dòng điện ngắn mạch: dòng xung kíc h Ixk ; dòng ngắn mạch toàn phần IN ; dòng ngắn mạc h ổn định I∞ ? Cách xác định chúng? 5. Khi ngắn mạch ba pha đột nhiên trong mạc h điện có máy biến áp, định nghĩa rN ; LN v à ý nghĩa của chúng trong khi v ẽ s ơ đồ thay thế để tính toán ngắn mạc h c ho lưới điện có má y biến áp. 6. Tại sao phải tính dòng ngắn mạc h ổn định I ? 62 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- 7. Vẽ sơ đồ khối diễn tả quá trình giải bài toán ngắn mạc h duy trì (khi máy phát điện không có TĐK)? 8. Cho sơ đồ như hình v ẽ. Vẽ sơ đồ thay thế v à tính dòng điện ngắn mạch trong máy phát điện v à tại chỗ ngắn mạc h trong hệ đơn v ị c ó tên? l = 2,5 km l = 8 km Xo = 0,08 /km Xo = 0,4 /km ~ N 31,5 MVA 15 MVA 30 MVA 6 kV 10,5/121 kV 110/ 6,6 kV 0,3 kA X”d = 0,26 E’d = 11 kV uN% = 10,5 uN% = 10,5 XK% = 5 TÓM TẮT Khi ngắn mạch trên lưới điện ba pha đơn giản có công suất vô cùng lớn: 1. Về phía không nguồn, các phụ tải không bị ảnh hưởng vì dòng lớn nhất đi qua cũng chỉ là dòng làm việc cực đại t Ta/ i = io e 2. Về phía có nguồn, dòng ngắn mạch trong giai đoạn quá trình quá độ (không là hình sin) gồm có hai thành phần: chu kỳ Ick và không chu kỳ Ikck * Thành phần không chu kỳ sẽ tắt dần rất nhanh theo hàm mũ giảm dần. * Thành phần chu kỳ (biến thiên hình sin) cũng chính là dòng ngắn mạch ổn định I trong giai đọan ổn định Hằng số tắt dần r.t L X U i = m sin (t + a + φN) + C e Ta = = = ick + ikck L r r Z 3. Giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất trong giai đoạn quá trình quá độ gọi là dòng xung kích Ixk ; được tính thông qua Ick dòng chu kỳ và kxk hệ số xung kích 1 ≤ kxk ≤ 2 ixk = 2 k xk Ic k Ixk 2 1≤ ≤ 3 Ixk = Ick 1 + 2 (kxk – 1) Ick 4. Giá trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch trong giai đoạn quá trình quá độ tại một thời điểm t là quan hệ iN = f (t) 5. Cần phân biệt các dòng điện ngắn mạch: I” (dòng ngắn mạch siêu quá độ) ; Ick (dòng ngắn mạch chu kỳ) ; Ickm (biên độ dòng ngắn mạch chu kỳ) ; Ixk (dòng xung kích) ; I (dòng ngắn mạch ổn định) ; IN(t) (dòng ngắn mạch toàn phần) ; ... Cách xác định và phạm vi áp dụng chúng trong các vấn đề cụ thể trong lưới điện như: Dòng điện Ixk dùng để kiểm tra khí cụ điện về lực động điện khi ngắn mạch ; Dòng điện I dùng để kiểm tra khí cụ điện về ổn định nhiệt khi ngắn mạch ; .... 6. Khi ngắn mạch khi bỏ qua dòng từ hóa, có thể thay thế máy biến áp bằng điện trở và điện cảm để tính toán như mạch điện thông thường 63 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- IV. TÍNH TOÁN NG ẮN MẠCH TRONG MẠNG ĐIỆN ÁP THẤP U 1000V IV.1. Đặc điểm của mạng U 1000V Tính ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V chủ yếu để lựa chọn khí c ụ điện và c ác bộ phận có dòng điện đi qua Lưới điện U 1000V được cung cấp bằng các máy biến áp c ó công s uất nhỏ v à trung bình Sđm 1000 kVA, c hỉ có trường hợp đặc biệt mới dùng máy biến áp có c ông suất 1000 ÷ 1800 kVA. Vì máy biến áp có công suất bé nên tổng trở của nó lớn, do đó hạn chế dòng điện ngắn mạch rất nhiều Khi tính toán ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V, không cho phép bỏ qua điện trở v ì như v ậy sẽ gây nên sai s ố lớn. Ta phải tính điện trở của tất cả các thành phần như : máy biến áp, dây c áp, thanh góp, dây trên không, cuộn sơ máy biến dòng, cuộn dây của Aptomát … điện trở tiếp xúc của c ác tiếp điểm … Khi ngắn mạc h trong lưới điện U 1000V, điện áp sơ cấp của máy biến áp giảm đi rất ít, nên ta phải giả thiết điện áp bên sơ c ấp của máy biến áp là không đổi. Lúc tính dòng điện ngắn mạc h, c hỉ c ần tính đến tổng trở của bản thân máy biến áp v à các thành phần bên hạ áp của nó, còn bên c ao áp có thể bỏ qua Nếu tổng trở bên thứ cấp của máy biến áp được c oi là không đổi thì dòng điện ngắn mạch c hu kỳ không đổi trong quá trình ngắn mạc h Bỏ qua điện trở hồ quang để c ho dòng điện ngắn mạch IN là cực đại Việc tính toán dòng điện ngắn mạch trong mạng U 1000V Z , R , X : , m dùng hệ đơn v ị c ó tên thì đơn giản hơn (vì có 1 cấp điện áp) U: kV, V : kA, A IV.2. Tổng trở các thành phần của mạng điện S: kVA a) Hệ thống Hệ thống là chỉ chung các máy phát điện v à các thành phần bên cao áp máy biến áp phân phối Tổng trở hệ thống ZHT được qui v ề bên hạ áp c ủa máy biến áp, tính bằng (m) Utb 103 Utb 106 (5 – 22) XHT = = (m) 3 Icắt đm Scắt đm Đối v ới hệ thống chỉ cần x ét điện kháng của má y cắt dùng để cắt công s uất ngắn mạch SN c ủa hệ thống Utb : điện áp trung bình tính toán c ủa mạng hạ áp 0,22 kV ; 0,38 kV ; 0,6 kV Sc ắt đm (kVA) : công suất cắt định mức I cắt đm (kA) : dòng điện c ắt định mức Nếu không biết số liệu của hệ thống thì ta c ó thể bỏ qua XHT , nghĩa là điện áp bên c ao áp là hằng số như đã giả thiết như trên b) Máy biến áp (MBA) 2 2 10 UX% Uđm 103 PN Uđm 103 (5 – 23) (m ) X = (m ) R= 2 Sđm Sđm 64 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- PN : tổn thất ngắn mạch của máy biến áp (W) Uđm : điện áp định mức bên thứ c ấp máy biến áp (kV) Sđm : công s uất định mức c ủa máy biến áp (kVA) UX% : thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch UN% UR%: thành phần tác dụng của UN% 2 2 (5 – 24) UX % = UN% – UR% PN 100 PN 2 (5 – 25) UR% = = 103 Sđm 10 Sđm c) Đường dây và cáp Điện kháng X có thể lấy gần đúng Đường dây trên không : x o = 0,3 ( / km) (m / m) Đường dây cáp hạ áp : x o = 0.07 ( / km) (m / m) Điện trở R tính như s au: l (5 – 26) r0 = r ( /km ) (m/m) S Cu = 18,8 ( .mm2/ km) Al = 31,5 ( .mm2/ km): d) Tổng trở các thành phần khác Cuộn sơ máy biến dòng, điện trở tiếp xúc , thanh góp, … ta tra trong các phụ lục IV.3. Thành phần chu kỳ của dòng điện ngắn mạch Sau khi x ác định được điện kháng v à điện trở tổng hợp c ủa mạch điện ta có thể x ác định được thành phần c hu kỳ của dòng điện ngắn mạc h ba pha như s au: 100 Utb (3) (5 – 27) Ic k = (A ) 2 2 3 R S + XS Trong đó : Utb (V) - R ; X (m ) Dòng điện xung kích XS 0 ,0 1 (5 – 28) Ta = ixk = 2 kxk Ick với kxk = ( 1 + e ) Ta rS 1 + 2(kxk – 1)2 Ick Ixk = kxk 1,3 (5 – 29) Ta Ixk = Ick kxk < 1,3 1+ 0,02 IV.4. Xét sự thay đổi dòng điện ngắn mạch do quá trình phát nóng của dây dẫn Quá trình phát nóng của dây dẫn làm thay đổi điện trở mạc h điện ngắn mạc h. Điều đó được xét đến một c ác h đơn giản bằng cách hiệu chỉnh. Phương pháp hiệu c hỉnh như sau: 65 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Theo dòng điện tìm được một c ách gần đúng (lúc không xét ảnh hưởng c ủa quá trình phát nóng) v à theo tiết diện c ủa dây dẫn của mạch bị ngắn mạch, ta tìm được điện trở của dây dẫn phát nóng. Sau đó tính tại dòng điện ngắn mạc h nhưng với trị s ố điện trở đã thay đổi Trị số điện trở đã thay đổi c ó thể tính gần đúng Ic k 2 m.t (5 – 30) R’ = R 1 + 1 + 0,04o F r : điện trở dây dẫn ứng với nhiệt độ ban đầu C (m ) F : tiết diện dây dẫn (mm2) m : hệ số vật liệu : đối với đồng lấy bằng 22 ; đối với nhôm lấy bằng 05 Ick : dòng điện ngắn mạch lúc tính sơ bộ không xét đến s ự phát nóng (kA) t : thời gian ngắn mạc h (s) Nếu X của lưới điện ngắn mạch là bé (X < 0,3 R) thì c ó thể x em X = 0 IV.5. Ảnh hưởng của động cơ không đồng bộ đặt gần điểm ngắn mạch Khi xét đến ảnh hưởng của các động cơ không đồng bộ nối trực tiếp vào điểm ngắn mạch, thì giá trị dòng điện ngắn mạch, dòng điện xung kích do hệ thống v à c ác động cơ điện cung cấp: Ick = INHT + 4,5 IđmĐC (5 – 31) ixk = 2 (kxk INHT + 4,5 IđmĐC) = 2 kxk INHT + 6,5 IđmĐC (5 – 32) IđmĐC: tổng dòng điện định mức c ác động c ơ nối trực tiếp v ới điểm ngắn mạch INHT : dòng điện ngắn mạch do phía hệ thống c ung cấp c ho điểm ngắn mạch IV.6. Ví dụ Cho s ơ đồ như hình vẽ. Tính IN tại điểm N1 , N2 , N3 (ba điểm ngắn mạch độc lập). Máy biến áp được cung cấp từ hệ thống v ô c ùng lớn XHT = 0. Cho biết tham số các phần tử như sau: MBA 1000 kVA Đ1,Đ2 ,Đ3 Pđm ĐC = 200 kW uN% = 5,5 ĐC = 94% PN = 15 kW Uđm = 380 V c os = 0,91 Bằng đồng TG3 Bằng đồng Bằng đồng TG1 TG2 F = 4 40 mm2 F = 6 60 mm2 F = 6 60 mm2 l3 = 2,5 m l1 = 8 m l2 = 1 m a = 240 mm a = 240 mm a = 240 mm Dây cáp dài 200m loại (3 x 25 + 1 x 16) mm2 ; 3 pha 4 dây Máy biến dòng TI: 3600 / 5 (A) đặt trên 3 pha (sao đủ) Cầu dao P1 : 600 (A) ; P2 : 400 (A) và Aptomát có Uđm = 600 (V) 66 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Ngắn mạch tạ i N1 22 kV Điện trở máy biến áp 15 u R% PN rB* = = = = 0,015 1000 100 Sđm BA 2 0,015 . 400 TG1 rB = = 2,4 (m ) 1000 P1 TG2 N1 400 V TG3 A2 A3 A1 P2 T N2 N3 Đ2 Đ3 Đ1 Điện kháng máy biến áp (u10%) - r2 2 0,0552 - 0,015 2 0,053 XB * N XHT = 0 0 B* 0,053 * 4002 XB 8,46 (m) 1000 XBA Điện trở và điện kháng thanh góp TG1 tra bảng phụ lục atb = 1,26 a = 1,26 . 240 = 300mm rBA rTG1 = 8 ro = 8 . 0,056 = 0.448 (m) XTG1 = 8 ro = 8 . 0,189 = 1,5 (m) Điện trở tiếp x úc cầu dao P1 = 600 (A) XTG1 Tra bảng phụ lục rP1 = 0,15 (m) Tổng điện trở đối với điểm ngắn mạch N1 rTG1 R1 = rB + rTG1 + rP1 = 2,4 + 0.448 + 0.15 = 2,998 (m) rP1 Tổng điện kháng đối v ới điểm ngắn mạch N1 XΣ1 = XB + XTG1 = 8,46 + 1,5 = 9,96 (m) Tổng tổng trở đối với điểm ngắn mạch N1 R2 X2 2,998 2 9,96 2 10,4 (m ) Z N1 Dòng điện ngắn mạc h tại điểm N1 Sơ đồ thay thế khi U đm 400 IN1 22,2 (kA) ngắn mạch tại N1 3 Z 3 10,4 67 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA T Í NH T OÁN NGẮN MẠCH
- Tính dòng x ung kích X 1 9,96 kxk 3,31 2 R 1 3 1 ,8 1 ,6 Tra đường c ong hệ số, tìm được kxk = 1,41 1 ,4 i xk 2 k xk Ick 2 * 1,41 * 22,2 44,4 (kA) 1 ,2 1 X/r I xk 22,2 * 1 2(1,41 - 1) 2 16,1 (kA) 10 20 30 40 Ta (s ) Nếu xét đến ảnh hưởng của động cơ 0 0 ,5 1 S đm 3 ĐĐ I đm DC Đường cong hệ số xung kích 3 Uđm ĐC cos kxk và hệ số của hằng số thời 3 * 200 gian T a (hay tỉ số X/r) 1,06 (kA) 3 * 380 * 0,94 * 0,91 i xk 2 k xk Ick 6,5 IđmĐC 2 * 1,41 * 22,2 6,5 * 1,06 51,16 (kA) Dòng điện tăng 15,4% so v ới lúc bỏ qua ảnh hưởng của động cơ a) Ngắn mạch tại N2 và N3 : Học sinh tự làm TÓM TẮT VÀ ÔN TẬP PHẦN IV TÓM T ẮT Tính toán ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V để lựa chọn khí cụ điện và các bộ phận có dòng điện đi qua Khi tính toán ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V, không cho phép bỏ qua điện trở vì như vậy sẽ gây nên sai số lớn và phải tính điện trở của tất cả các thành phần như : máy biến áp, dây cáp, thanh góp, dây trên không, cuộn sơ máy biến dòng, cuộn dây của Aptomát … điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm … Khi ngắn mạch trong lưới điện U > 1000V, điện áp sơ cấp của máy biến áp giam đi rất ít, nên ta phải giả thiết điện áp bên sơ cấp của máy biến áp là không đổi và dòng điện ngắn mạch chu kỳ không đổi trong quá trình ngắn mạch Bỏ qua điện trở hồ quang để cho dòng điện ngắn mạch IN là cực đại Khi tính toán dòng điện ngắn mạch trong mạng U > 1000V nên dùng hệ đơn vị có tên Cần xét đến ảnh hưởng của các động cơ không đồng bộ nối trực tiếp vào điểm ngắn mạch, vì nó sẽ làm tăng dòng ngắn mạch lên Làm lại và làm hết bài tập ví dụ 68 PHẦ N ĐI ỆN T RONG TBA TÍ NH T OÁN NGẮN MẠCH
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 1
12 p |
272 |
150
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 11
30 p |
313 |
148
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 3
10 p |
218 |
144
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 2
16 p |
244 |
140
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 10
6 p |
239 |
127
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương mở đầu
6 p |
218 |
120
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 4
8 p |
186 |
117
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 9
20 p |
211 |
114
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 6
8 p |
190 |
108
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 7
14 p |
190 |
106
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 13
21 p |
179 |
106
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 12
22 p |
177 |
105
-
PHẦN ĐIỆN TRONG TRẠM BIẾN ÁP - Chương 8
10 p |
173 |
100
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 3 - Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
0 p |
118 |
48
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 6 - Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp
10 p |
95 |
46
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 7 - Thiết bị phân phối điện
0 p |
68 |
31
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 1 - Khái niệm chung về nhà máy điện trạm biến áp và hệ thống năng lượng
0 p |
42 |
15
-
Bài giảng môn học Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Chương 5 - Chọn các thiết bị điện chính trong nhà mát điện và trạm biến áp
0 p |
53 |
15

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=mbnogkc1hhg0l29222npapi6n7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Mẹo hay với tỏi
-
Một số mẹo hay với cửa sổ trong Windows 8 với ứng dụng Metro giúp bạn có thể tắt một ứng dụng Metro nếu bạn muốn. Bài viết này tối sẽ đưa tới các bạn một số mẹo hay với cửa sổ trong Windows 8 với ứng dụng Metro giúp bạn có thể tắt một ứng dụng Metro nếu bạn muốn. Meo hay voi cua so trong Windows 8
7p vanhoatl 30-07-2013 37 3 Download
-
(Phunutoday) - “Tỏi thì để xào rau muống chứ đẹp đẽ nỗi gì?!!!” – Nga mama tổng quản quắc mắt lên một cách đáng yêu. Con bé này chẳng bao giờ quan tâm tới mình cả, lúc nào cũng chăm chăm lo lắng cho hai đứa tôi cứ như bà mẹ khó tính quản hai cô con gái vậy. Tôi vừa yêu quý lại vừa bực mình với nó. Nhưng lần này, với tỏi, tôi đã làm nó thay đổi.
7p bunmap_5 16-01-2013 18 2 Download
-
Mẹo hay khi sử dụng blackberry Chiếc điện thoạiBlackBerry được nhiều người biết đến bởi những tính năng ưu việt của nó soi với những dòng điện thoại thông dụng khác hiện nay, tuy nhiên, để làm quen với BlackBerry và để chiếc điện thoại Blackberry phát huy đúng “sức mạnh” của nó, chúng ta cần phải tìm hiểu khá nhiều về chức năng bên trong, tôi xin giới thiệu những chức năng cơ bản nhất đến các bạn.
6p hzero3 10-04-2011 188 51 Download
-
Đánh má hồng không cần dùng cọ và Mẹo nhỏ với son môi Đánh má hồng không cần dùng cọ Thông thường khi đánh má hồng, bạn phải sử dụng chiếc chổi to. Nhưng chẳng may, có lúc không tìm thấy hoặc chổi hỏng mà chưa kịp mua. Vậy lúc đó, bạn làm cách nào để có được đôi má hồng quyến rũ!? Xinh Xinh giới thiệu tới bạn cách đánh má hồng bằng ngón tay, cách đánh này đơn giản và có thể "cứu nguy" cho bạn những lúc bạn cần đấy.
6p hzero7 11-05-2011 304 7 Download
-
"180 thủ thuật và mẹo hay trong InDesign CS4" giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những khả năng của InDesign CS4, đồng thời tận dụng tối đa các tính năng và công cụ của phần mềm vào công việc mà bạn thực hiện. Sách gồm 13 bài học và được chia thành 2 phần, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.
192p thangnamvoiva6 19-07-2016 18 5 Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "180 thủ thuật và mẹo hay trong InDesign CS4", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài học các nội dung: Sử dụng màu trong các tài liệu, sử dụng các hiệu ứng, những tính năng nâng cao, sử dụng XML với InDesign,... Mời các bạn cùng tham khảo.
160p thangnamvoiva6 19-07-2016 11 5 Download
-
Tổng hợp mẹo hay khi tìm kiếm với Google Có nhiều mẹo nhỏ để việc tìm kiếm Google hiệu quả hơn, không biết teen nhà mình đã biết qua chưa nhỉ!? Google là một trong những công cụ tinh tế và hoàn mĩ nhất thị trường Search Engine (bộ máy tìm kiếm) hiện nay. Hiện gã khổng lồ nắm giữ tới 64.9% thị phần, vượt hơn hẳn 13,4% của Bing (Microsoft) và 17,9% của Yahoo.
11p maicon2425 04-04-2011 109 29 Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm việc với các live effects, làm việc với kỹ thuật tạo chữ, vẽ một cách hiệu quả, khai thác thế giới của 3D, làm việc với ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
192p thangnamvoiva6 19-07-2016 18 10 Download
-
Thực phẩm và tinh thần không chỉ giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao đáng kể mà còn giúp những người có nguy cơ huyết áp cao phòng ngừa được chứng bệnh quái ác này. Ăn sôcôla mỗi ngày Các hạt cacao có chứa chất chống ôxy hóa flavanol làm tăng nitric oxide trong máu và kích thích tuần hoàn mạch máu. Những người ăn 1/3 thanh sôcôla mỗi ngày có thể giảm áp huyết và giảm nguy cơ tử vong tới 50% so với những người không ăn.
5p downy_quyenru 06-01-2011 81 9 Download
-
Công cụ tìm kiếm Google có rất nhiều shortcut giúp trả về những kết quả, thông tin rất chính xác. Với các dạng từ khóa theo công thức, bạn có thể biết được 1 cách đích xác các thông tin mình tìm kiếm như thời tiết của 1 khu vực nào đó, xem ngày phát hành 1 bộ phim... Chúng tôi đã từng giới thiệu đến độc giả nhiều mẹo tìm kiếm với công cụ này như xem thời tiết, xem giờ ở bất kì thành phố nào trên thế giới... và dưới đây là thêm nhiều tiện ích khác...
5p stingdau_123 19-01-2013 37 9 Download
-
Dịch vụ webmail của Google mang lại người dùng rất nhiều tính năng rất tuyệt vời. Là một dịch vụ của Google, một trong những tính năng mạnh mẽ của nó là khả năng tìm kiếm. Và điều này chính là cách mà Google tiến hành cách mạng hóa trong email. Trong khi tất cả các dịch vụ email client khác tập trung vào việc phân loại email thì Google lại tập trung vào điểm mạnh nhất mà mình làm được.
3p bibocumi34 17-03-2013 46 5 Download
-
5 mẹo hay dành cho hệ điều hành Windows 8 dưới đây tương đối lạ và không phải hữu ích với đại đa số người dùng, tuy nhiên sẽ rất hữu ích với người mới trong việc khám phá Windows 8. Ngay từ khi Windows 8 phát hành phiên bản Windows 8 RP cho đến phiên bản RTM và Final (không chính thức nhưng theo dự đoán của nhiều người là bản RMT), chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc khá nhiều thủ thuật dành cho hệ điều hành mới này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới...
9p vanhoatl 30-07-2013 36 4 Download
-
Ban đầu dù chẳng tin lắm nhưng vì chẳng có cách nào khác nên mình vẫn phải áp dụng theo. Mình cũng làm y hệt như ba nó bảo. Cứ thế sau 3-4 ngày đắp tỏi như vậy, các nốt mụn thịt của mình tự động bong ra và rụng hết.
5p bunmap_5 14-01-2013 22 2 Download
-
Trong tỏi chứa vitamin B1, B2, E. Vitamin B1 là chất men không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi chất đường, thiếu vitamin B1 sẽ làm giảm sức đề kháng bệnh tật của cơ thể, sinh ra một số bệnh về da. . Vitamin B2 trong tỏi khác với vitamin B2 về hoá chất thông thường, nó chứa các loại axít hoàng tố đơn hạt và hoàng tố nhị hạt, là chất men chuyển đổi chất protein cần thiết, sự chuyển đổi này ảnh hưởng đến vẻ đẹp của da, giữ cho da bạn đẹp hơn.
2p ktcn_1 04-12-2012 51 1 Download
-
Tỏi thường xuất hiện trong bữa ăn của người Việt Nam, nhất là về mùa đông. Tỏi rất giàu vitamin B1, B2, C… Ngoài những tác dụng đề kháng, tiêu độc, chống viêm nhiễm, tăng cường sinh lực... tỏi còn được biết đến như một vị thuốc kỳ diệu cho nhan sắc.
5p chuot_098 19-12-2012 13 1 Download
-
Bạn “nản” khi đã áp dụng nhiều kế sách cầu kỳ nhưng gàu vẫn “viếng thăm”, chỉ với những mẹo nhỏ đơn giản sau sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại tự tin với mái tóc sạch gàu. Trị gàu bằng xoa bóp Dùng tay xoa bóp đầu theo chiều tới - lùi hoặc xoa tròn cho đến lúc da dầu nóng lên. Làm như vậy từ 5-10 phút ngày 1-2 lần, đây là phương pháp để tăng cường tuần hoàn cho da đầu. Sau 1 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Sau đó cứ hai ngày lại làm...
4p chuot_098 21-12-2012 36 1 Download
-
Bí quyết trang điểm phù hợp với mọi hoàn cảnh Trang điểm hàng ngày, trang điểm cho những buổi tối đi chơi cùng người ấy, trang điểm khi tham gia những sự kiện trang trọng có gì khác nhau? Hãy cùng khám phá nhé. Trang điểm giúp chúng ta che đi những khuyết điểm của khuôn mặt và làm nổi bật những nét đẹp, những điểm sáng trên khuôn mặt mỗi người.
5p hzero7 11-05-2011 170 59 Download
-
Đây là một trong những câu được nhà tuyển dụng hỏi ứng viên nhiều nhất tại các buổi phỏng vấn. “Hãy cho tôi biết về bạn!”, câu hỏi nghe đơn giản quá, vậy bạn có nên trả lời thoải mái với nhà tuyển dụng không? Cẩn thận, đó có thể là chiếc bẫy đấy! Hãy chuẩn bị thật kỹ câu trả lời của bạn với những mẹo nhỏ sau đây: Trình bày ngắn gọn và thật thu hút những kinh nghiệm làm việc có ích cho vị trí ứng tuyển. ...
4p hongnhung_2 04-01-2011 121 26 Download
-
5 điều iOS cần để kéo người dùng ra khỏi sự cám dỗ của Android Dưới đây là những điều Steve Jobs và đồng nghiệp phải làm ngay nếu muốn "đánh bại" hoàn toàn Android. Với sự chuẩn bị của Apple cho tương lai của iOS tại WWDC vào tháng 6 tới cùng vô số tin đồn xung quanh, các fan "Quả táo" lại liệt kê những ao ước của mình đối với hệ điều hành của Apple. Gần 2 năm trước, tác giả sắm cho mình 1 chiếc iPhone 3GS.
4p hzero9 16-05-2011 123 23 Download
-
Mẹo hay giúp sao chép/di chuyển dữ liệu nhanh chóng Với phần mềm TeraCopy, người dùng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi khi sao chép/ di chuyển những dữ liệu có dung lượng lớn hoặc có nhiều file. Thông thường, khi thực hiện công việc sao chép/di chuyển những dữ liệu có chứa nhiều file hoặc có dung lượng lớn, ổ cứng sẽ phải truy xuất nhiều khiến cho ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống.
4p hangkute_1 01-08-2010 81 20 Download

markdown:
# Mẹo hay với tỏi
**Mẹo hay với tỏi**
-
Một số mẹo hay với cửa sổ trong Windows 8 với ứng dụng Metro giúp bạn có thể tắt một ứng dụng Metro nếu bạn muốn. Bài viết này tối sẽ đưa tới các bạn một số mẹo hay với cửa sổ trong Windows 8 với ứng dụng Metro giúp bạn có thể tắt một ứng dụng Metro nếu bạn muốn. Meo hay voi cua so trong Windows 8
7p
vanhoatl
30-07-2013
37
3
Download
-
(Phunutoday) - “Tỏi thì để xào rau muống chứ đẹp đẽ nỗi gì?!!!” – Nga mama tổng quản quắc mắt lên một cách đáng yêu. Con bé này chẳng bao giờ quan tâm tới mình cả, lúc nào cũng chăm chăm lo lắng cho hai đứa tôi cứ như bà mẹ khó tính quản hai cô con gái vậy. Tôi vừa yêu quý lại vừa bực mình với nó. Nhưng lần này, với tỏi, tôi đã làm nó thay đổi.
7p
bunmap_5
16-01-2013
18
2
Download
-
Mẹo hay khi sử dụng blackberry Chiếc điện thoạiBlackBerry được nhiều người biết đến bởi những tính năng ưu việt của nó soi với những dòng điện thoại thông dụng khác hiện nay, tuy nhiên, để làm quen với BlackBerry và để chiếc điện thoại Blackberry phát huy đúng “sức mạnh” của nó, chúng ta cần phải tìm hiểu khá nhiều về chức năng bên trong, tôi xin giới thiệu những chức năng cơ bản nhất đến các bạn.
6p
hzero3
10-04-2011
188
51
Download
-
Đánh má hồng không cần dùng cọ và Mẹo nhỏ với son môi Đánh má hồng không cần dùng cọ Thông thường khi đánh má hồng, bạn phải sử dụng chiếc chổi to. Nhưng chẳng may, có lúc không tìm thấy hoặc chổi hỏng mà chưa kịp mua. Vậy lúc đó, bạn làm cách nào để có được đôi má hồng quyến rũ!? Xinh Xinh giới thiệu tới bạn cách đánh má hồng bằng ngón tay, cách đánh này đơn giản và có thể "cứu nguy" cho bạn những lúc bạn cần đấy.
6p
hzero7
11-05-2011
304
7
Download
-
"180 thủ thuật và mẹo hay trong InDesign CS4" giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những khả năng của InDesign CS4, đồng thời tận dụng tối đa các tính năng và công cụ của phần mềm vào công việc mà bạn thực hiện. Sách gồm 13 bài học và được chia thành 2 phần, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.
192p
thangnamvoiva6
19-07-2016
18
5
Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "180 thủ thuật và mẹo hay trong InDesign CS4", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài học các nội dung: Sử dụng màu trong các tài liệu, sử dụng các hiệu ứng, những tính năng nâng cao, sử dụng XML với InDesign,... Mời các bạn cùng tham khảo.
160p
thangnamvoiva6
19-07-2016
11
5
Download
-
Tổng hợp mẹo hay khi tìm kiếm với Google Có nhiều mẹo nhỏ để việc tìm kiếm Google hiệu quả hơn, không biết teen nhà mình đã biết qua chưa nhỉ!? Google là một trong những công cụ tinh tế và hoàn mĩ nhất thị trường Search Engine (bộ máy tìm kiếm) hiện nay. Hiện gã khổng lồ nắm giữ tới 64.9% thị phần, vượt hơn hẳn 13,4% của Bing (Microsoft) và 17,9% của Yahoo.
11p
maicon2425
04-04-2011
109
29
Download
-
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm việc với các live effects, làm việc với kỹ thuật tạo chữ, vẽ một cách hiệu quả, khai thác thế giới của 3D, làm việc với ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
192p
thangnamvoiva6
19-07-2016
18
10
Download
-
Thực phẩm và tinh thần không chỉ giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao đáng kể mà còn giúp những người có nguy cơ huyết áp cao phòng ngừa được chứng bệnh quái ác này. Ăn sôcôla mỗi ngày Các hạt cacao có chứa chất chống ôxy hóa flavanol làm tăng nitric oxide trong máu và kích thích tuần hoàn mạch máu. Những người ăn 1/3 thanh sôcôla mỗi ngày có thể giảm áp huyết và giảm nguy cơ tử vong tới 50% so với những người không ăn.
5p
downy_quyenru
06-01-2011
81
9
Download
-
Công cụ tìm kiếm Google có rất nhiều shortcut giúp trả về những kết quả, thông tin rất chính xác. Với các dạng từ khóa theo công thức, bạn có thể biết được 1 cách đích xác các thông tin mình tìm kiếm như thời tiết của 1 khu vực nào đó, xem ngày phát hành 1 bộ phim... Chúng tôi đã từng giới thiệu đến độc giả nhiều mẹo tìm kiếm với công cụ này như xem thời tiết, xem giờ ở bất kì thành phố nào trên thế giới... và dưới đây là thêm nhiều tiện ích khác...
5p
stingdau_123
19-01-2013
37
9
Download
-
Dịch vụ webmail của Google mang lại người dùng rất nhiều tính năng rất tuyệt vời. Là một dịch vụ của Google, một trong những tính năng mạnh mẽ của nó là khả năng tìm kiếm. Và điều này chính là cách mà Google tiến hành cách mạng hóa trong email. Trong khi tất cả các dịch vụ email client khác tập trung vào việc phân loại email thì Google lại tập trung vào điểm mạnh nhất mà mình làm được.
3p
bibocumi34
17-03-2013
46
5
Download
-
5 mẹo hay dành cho hệ điều hành Windows 8 dưới đây tương đối lạ và không phải hữu ích với đại đa số người dùng, tuy nhiên sẽ rất hữu ích với người mới trong việc khám phá Windows 8. Ngay từ khi Windows 8 phát hành phiên bản Windows 8 RP cho đến phiên bản RTM và Final (không chính thức nhưng theo dự đoán của nhiều người là bản RMT), chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc khá nhiều thủ thuật dành cho hệ điều hành mới này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới...
9p
vanhoatl
30-07-2013
36
4
Download
-
Ban đầu dù chẳng tin lắm nhưng vì chẳng có cách nào khác nên mình vẫn phải áp dụng theo. Mình cũng làm y hệt như ba nó bảo. Cứ thế sau 3-4 ngày đắp tỏi như vậy, các nốt mụn thịt của mình tự động bong ra và rụng hết.
5p
bunmap_5
14-01-2013
22
2
Download
-
Trong tỏi chứa vitamin B1, B2, E. Vitamin B1 là chất men không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi chất đường, thiếu vitamin B1 sẽ làm giảm sức đề kháng bệnh tật của cơ thể, sinh ra một số bệnh về da. . Vitamin B2 trong tỏi khác với vitamin B2 về hoá chất thông thường, nó chứa các loại axít hoàng tố đơn hạt và hoàng tố nhị hạt, là chất men chuyển đổi chất protein cần thiết, sự chuyển đổi này ảnh hưởng đến vẻ đẹp của da, giữ cho da bạn đẹp hơn.
2p
ktcn_1
04-12-2012
51
1
Download
-
Tỏi thường xuất hiện trong bữa ăn của người Việt Nam, nhất là về mùa đông. Tỏi rất giàu vitamin B1, B2, C… Ngoài những tác dụng đề kháng, tiêu độc, chống viêm nhiễm, tăng cường sinh lực... tỏi còn được biết đến như một vị thuốc kỳ diệu cho nhan sắc.
5p
chuot_098
19-12-2012
13
1
Download
-
Bạn “nản” khi đã áp dụng nhiều kế sách cầu kỳ nhưng gàu vẫn “viếng thăm”, chỉ với những mẹo nhỏ đơn giản sau sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại tự tin với mái tóc sạch gàu. Trị gàu bằng xoa bóp Dùng tay xoa bóp đầu theo chiều tới - lùi hoặc xoa tròn cho đến lúc da dầu nóng lên. Làm như vậy từ 5-10 phút ngày 1-2 lần, đây là phương pháp để tăng cường tuần hoàn cho da đầu. Sau 1 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Sau đó cứ hai ngày lại làm...
4p
chuot_098
21-12-2012
36
1
Download
-
Bí quyết trang điểm phù hợp với mọi hoàn cảnh Trang điểm hàng ngày, trang điểm cho những buổi tối đi chơi cùng người ấy, trang điểm khi tham gia những sự kiện trang trọng có gì khác nhau? Hãy cùng khám phá nhé. Trang điểm giúp chúng ta che đi những khuyết điểm của khuôn mặt và làm nổi bật những nét đẹp, những điểm sáng trên khuôn mặt mỗi người.
5p
hzero7
11-05-2011
170
59
Download
-
Đây là một trong những câu được nhà tuyển dụng hỏi ứng viên nhiều nhất tại các buổi phỏng vấn. “Hãy cho tôi biết về bạn!”, câu hỏi nghe đơn giản quá, vậy bạn có nên trả lời thoải mái với nhà tuyển dụng không? Cẩn thận, đó có thể là chiếc bẫy đấy! Hãy chuẩn bị thật kỹ câu trả lời của bạn với những mẹo nhỏ sau đây: Trình bày ngắn gọn và thật thu hút những kinh nghiệm làm việc có ích cho vị trí ứng tuyển. ...
4p
hongnhung_2
04-01-2011
121
26
Download
-
5 điều iOS cần để kéo người dùng ra khỏi sự cám dỗ của Android Dưới đây là những điều Steve Jobs và đồng nghiệp phải làm ngay nếu muốn "đánh bại" hoàn toàn Android. Với sự chuẩn bị của Apple cho tương lai của iOS tại WWDC vào tháng 6 tới cùng vô số tin đồn xung quanh, các fan "Quả táo" lại liệt kê những ao ước của mình đối với hệ điều hành của Apple. Gần 2 năm trước, tác giả sắm cho mình 1 chiếc iPhone 3GS.
4p
hzero9
16-05-2011
123
23
Download
-
Mẹo hay giúp sao chép/di chuyển dữ liệu nhanh chóng Với phần mềm TeraCopy, người dùng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi khi sao chép/ di chuyển những dữ liệu có dung lượng lớn hoặc có nhiều file. Thông thường, khi thực hiện công việc sao chép/di chuyển những dữ liệu có chứa nhiều file hoặc có dung lượng lớn, ổ cứng sẽ phải truy xuất nhiều khiến cho ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống.
4p
hangkute_1
01-08-2010
81
20
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=98s1otf12gltnqpkico89sjts4; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Chung cư Tây Hà Tower – Website chính thức CĐT
Menu
Trang chủ
Chung cư cao cấp
Dự án nổi bật
Dự án nổi tiếng
Phân phối dự án
Home
Untitled-1-1
Untitled-1-1

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx


text:
Thử dùng Microsoft Edge
một trình duyệt nhanh và bảo mật được thiết kế cho Windows 10
Không, cảm ơn
Bắt đầu
Xem cấu trúc báo cáo theo bố trí biểu đồ ngang với cấu trúc phân cấp từ trái sang phải. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)
PowerPoint
Album Ảnh
Áp phích
Bản đồ
Bản ghi nhớ
Bản tin
Bảng lương
Bìa Fax
Biên bản họp
Chủ đề
Chúc mừng
Chứng chỉ
Chương trình
Công cụ đại học
Danh sách
Danh Thiếp
Đào tạo
Doanh nghiệp
Đơn hàng
Đường thời gian
Em bé
Giáng sinh
Giáo dục
Giấy tờ và Báo cáo
Hóa đơn
Kế hoạch Doanh nghiệp
Khảo sát
Kiểm kê
Lễ cưới
Lịch
Lịch biểu
Lịch công tác
Lộ trình
Lợi nhuận và Tổn thất
Menu
Mùa đông
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa xuân
Ngân sách
Nhãn
Nhật ký
Phong bì
Quản lý Tài chính
Sách nhỏ quảng cáo
Sinh nhật
Sổ địa chỉ
Sơ đồ
Sơ yếu lý lịch và Thư Xin việc
Sức khỏe và Thể chất
Tất cả Ngày lễ
Thầu và Báo giá
Thẻ
Thông báo
Thư
Thư mời
Thực phẩm và Dinh dưỡng
Tờ bướm
Tốt nghiệp
Trình lập kế hoạch và Trình theo dõi
Trống và Chung
Tựu Trường

X-Content-Type-Options: nosniff

P3P: CP="CAO DSP COR ADMa DEV CONi TELi CUR PSA PSD TAI IVDi OUR SAMi BUS DEM NAV STA UNI COM INT PHY ONL FIN PUR"

Cache-Control: private

Set-Cookie: AADNonce=8be9eb28-c898-495f-9d2b-cdacf702773e.636625045474259922; domain=office.com; path=/; secure; HttpOnly

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Báo Tuổi trẻ nói gì về vụ ‘cảnh sát gạt tay trúng má nhà báo’?
Phó tổng biên tập Xuân Trung cho biết, báo Tuổi trẻ sẽ đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội xem xét tính khách quan của kết luận vụ xô xát giữa cảnh sát và...
| Điểm báo
Tintaynguyen.com là một website tổng hợp tin tức hoàn toàn được điều khiển tự động bởi máy tính. Mỗi ngày tin tức về 05 tỉnh Tây Nguyên, tin tức thời sự, giải trí từ các trang tin điện tử Việt Nam được Tintaynguyen.com tự động tổng hợp, phân loại theo tỉnh nhóm các bài viết liên quan và hiển thị theo sở thích đọc tin của từng độc giả.
85/0,118

markdown:
[Báo Tuổi trẻ nói gì về vụ ‘cảnh sát gạt tay trúng má nhà báo’?](https://tintaynguyen.com/bao-tuoi-tre-noi-gi-ve-vu-canh-sat-gat-tay-trung-ma-nha-bao/220835/)
Phó tổng biên tập Xuân Trung cho biết, báo Tuổi trẻ sẽ đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội xem xét tính khách quan của kết luận vụ xô xát giữa cảnh sát và...

Server: cloudflare

X-Rocket-Nginx-Serving-Static: No

Set-Cookie: __cfduid=dc21ce287180a5505e9e2d999e809c2161526905639; expires=Tue, 21-May-19 12:27:19 GMT; path=/; domain=.tintaynguyen.com; HttpOnly


text:
Người đàn ông đâm chết tài xế vì nợ lương được nhận xét là người ôn hòa và hiện là lao động chính trong gia đình.
Bị chê hát dở nên đâm chết người
Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi bị hại chê bị cáo hát dở lại đòi hát hoài mà bị cáo đã sử dụng dao đâm chết một người và gây thương tích cho một...
Đâm trúng nữ sinh, 1 thanh niên chết thảm
Cú đâm mạnh vào nữ sinh khiến nam thanh niên mất lái lao thẳng cột điện và người văng ra ngoài, nằm úp mặt xuống đất, khoảng 10 phút sau nạn nhân tử vong.
Ám ảnh bố chồng đâm chết con dâu
Mấy ngày nay thời tiết tại xã Ái Thượng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) giá rét nhưng cũng chẳng vơi độ nóng của câu chuyện bố chồng đâm chết con...
Đâm chết người trong đám giỗ
Ngày 11/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Cao Ngọc Chỉnh (26 tuổi; trú ở thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng,...
Bị đâm dã man tại nhà, chồng chết vợ nguy kịch
Sáng 12/1 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra tại hiện trường,...
Đâm chết kẻ lừa đảo chị mình rồi đi tự thú
Cho rằng ông Biết lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị ông Tuệ nên ông Tuệ tìm đến tận nhà, đâm chết ông Biết rồi đi tự thú.
Sau cuộc loạn đả, nam thanh niên gục chết ven đường
Tham gia cuộc loạn đả, Sang bị đối phương đâm thấu ngực, dẫn đến mất mạng và chỉ được người dân phát hiện vào sáng hôm sau…
Đi ăn hỏi, nam thanh niên dùng dao đâm chết người
Qua xã bên ăn hỏi, Lô Văn Thương cùng nhóm bạn bị chặn đường đánh. Trong lúc xảy ra ẩu đả, Thương rút dao chống trả, khiến một người tử vong.
Bắt nghịch tử đâm mẹ ruột, cha dượng để giải quyết mâu thuẫn
Trong lúc mâu thuẫn, cãi vã, Huy bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát trúng người mẹ ruột và cha dượng khiến các nạn nhân phải nhập viện điều trị.
Dùng kéo đâm con dâu ngay tiệc sinh nhật cháu nội
TAND tỉnh Bến Tre vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin hưởng án treo của Mai Văn Ni (ngụ TP Bến Tre), y án sơ thẩm ba năm tù đối với Ni về tội cố ý gây...
Đâm chết ‘bạn nhậu’ của vợ trong đám giỗ
Thương và vợ mâu thuẫn nhau, anh Cường không biết nên nhậu cùng bàn với vợ Thương rồi mang họa bằng mạng sống của mình.
Gia Lai: Đi sinh nhật bạn, một học sinh bị đâm chết
Ngày 11.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai) vừa xảy ra một vụ án mạng và nạn nhân là một nam sinh lớp...
Nam thanh niên ‘ngáo đá’ đâm chết tài xế xe ôm lĩnh án tử
Sau khi sử dụng ma tuý đá, Quý lên cơn "ngáo đá" rồi đâm chết một tài xế xe ôm vì lầm tưởng ông này là người có mâu thuẫn trước đó.
Bắt 2 đối tượng sát hại nam thanh niên vì mâu thuẫn sờ ‘nhầm’ bạn gái
Thấy Trung sờ soạng vùng kín bạn gái mình lúc ngủ nên anh S. tức giận rồi hẹn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh S. bị Trung và Long sát...

markdown:
Người đàn ông đâm chết tài xế vì nợ lương được nhận xét là người ôn hòa và hiện là lao động chính trong gia đình.
[Bị chê hát dở nên đâm chết người](https://tintaynguyen.com/bi-che-hat-do-nen-dam-chet-nguoi/506579/)
Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi bị hại chê bị cáo hát dở lại đòi hát hoài mà bị cáo đã sử dụng dao đâm chết một người và gây thương tích cho một...
[Đâm trúng nữ sinh, 1 thanh niên chết thảm](https://tintaynguyen.com/dam-trung-nu-sinh-1-thanh-nien-chet-tham/502738/)
Cú đâm mạnh vào nữ sinh khiến nam thanh niên mất lái lao thẳng cột điện và người văng ra ngoài, nằm úp mặt xuống đất, khoảng 10 phút sau nạn nhân tử vong.
[Ám ảnh bố chồng đâm chết con dâu](https://tintaynguyen.com/am-anh-bo-chong-dam-chet-con-dau/498217/)
Mấy ngày nay thời tiết tại xã Ái Thượng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) giá rét nhưng cũng chẳng vơi độ nóng của câu chuyện bố chồng đâm chết con...
[Đâm chết người trong đám giỗ](https://tintaynguyen.com/dam-chet-nguoi-trong-dam-gio/497287/)
Ngày 11/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Cao Ngọc Chỉnh (26 tuổi; trú ở thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng,...
[Bị đâm dã man tại nhà, chồng chết vợ nguy kịch](https://tintaynguyen.com/bi-dam-da-man-tai-nha-chong-chet-vo-nguy-kich/497274/)
Sáng 12/1 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra tại hiện trường,...
[Đâm chết kẻ lừa đảo chị mình rồi đi tự thú](https://tintaynguyen.com/dam-chet-ke-lua-dao-chi-minh-roi-di-tu-thu/490955/)
Cho rằng ông Biết lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị ông Tuệ nên ông Tuệ tìm đến tận nhà, đâm chết ông Biết rồi đi tự thú.
[Sau cuộc loạn đả, nam thanh niên gục chết ven đường](https://tintaynguyen.com/sau-cuoc-loan-da-nam-thanh-nien-guc-chet-ven-duong/490718/)
Tham gia cuộc loạn đả, Sang bị đối phương đâm thấu ngực, dẫn đến mất mạng và chỉ được người dân phát hiện vào sáng hôm sau…
[Đi ăn hỏi, nam thanh niên dùng dao đâm chết người](https://tintaynguyen.com/di-an-hoi-nam-thanh-nien-dung-dao-dam-chet-nguoi/476978/)
Qua xã bên ăn hỏi, Lô Văn Thương cùng nhóm bạn bị chặn đường đánh. Trong lúc xảy ra ẩu đả, Thương rút dao chống trả, khiến một người tử vong.
[Bắt nghịch tử đâm mẹ ruột, cha dượng để giải quyết mâu thuẫn](https://tintaynguyen.com/bat-nghich-tu-dam-me-ruot-cha-duong-de-giai-quyet-mau-thuan/475245/)
Trong lúc mâu thuẫn, cãi vã, Huy bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát trúng người mẹ ruột và cha dượng khiến các nạn nhân phải nhập viện điều trị.
[Dùng kéo đâm con dâu ngay tiệc sinh nhật cháu nội](https://tintaynguyen.com/dung-keo-dam-con-dau-ngay-tiec-sinh-nhat-chau-noi/475166/)
TAND tỉnh Bến Tre vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin hưởng án treo của Mai Văn Ni (ngụ TP Bến Tre), y án sơ thẩm ba năm tù đối với Ni về tội cố ý gây...
[Đâm chết ‘bạn nhậu’ của vợ trong đám giỗ](https://tintaynguyen.com/dam-chet-ban-nhau-cua-vo-trong-dam-gio/474440/)
Thương và vợ mâu thuẫn nhau, anh Cường không biết nên nhậu cùng bàn với vợ Thương rồi mang họa bằng mạng sống của mình.
[Gia Lai: Đi sinh nhật bạn, một học sinh bị đâm chết](https://tintaynguyen.com/gia-lai-di-sinh-nha%cc%a3t-ba%cc%a3n-mo%cc%a3t-ho%cc%a3c-sinh-bi%cc%a3-dam-chet/471879/)
Ngày 11.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai) vừa xảy ra một vụ án mạng và nạn nhân là một nam sinh lớp...
[Nam thanh niên ‘ngáo đá’ đâm chết tài xế xe ôm lĩnh án tử](https://tintaynguyen.com/nam-thanh-nien-ngao-da-dam-chet-tai-xe-xe-om-linh-an-tu/463408/)
Sau khi sử dụng ma tuý đá, Quý lên cơn "ngáo đá" rồi đâm chết một tài xế xe ôm vì lầm tưởng ông này là người có mâu thuẫn trước đó.
[Bắt 2 đối tượng sát hại nam thanh niên vì mâu thuẫn sờ ‘nhầm’ bạn gái](https://tintaynguyen.com/bat-2-doi-tuong-sat-hai-nam-thanh-nien-vi-mau-thuan-so-nham-ban-gai/448317/)
Thấy Trung sờ soạng vùng kín bạn gái mình lúc ngủ nên anh S. tức giận rồi hẹn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh S. bị Trung và Long sát...

Set-Cookie: __cfduid=d3a3bf8879622670292659c778c48d9e91526905703; expires=Tue, 21-May-19 12:28:23 GMT; path=/; domain=.tintaynguyen.com; HttpOnly


text:
Source: dk99@Instagram
Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:
Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com
( Đăng xuất /
Thay đổi )
Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+
( Đăng xuất /
Thay đổi )
Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter
( Đăng xuất /
Thay đổi )
Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook
( Đăng xuất /
Thay đổi )
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Vary: Cookie

X-hacker: If you're reading this, you should visit automattic.com/jobs and apply to join the fun, mention this header.

X-ac: 1.dca _dca


text:
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Xem khách sạn tại Nnewi trên bản đồ
Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi mới nhất của chúng tôi
Tải app và đặt phòng mọi lúc, mọi nơi
Tham gia ngay! Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*
© 2018 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu.
Hotels.com và logo Hotels.com là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Hotels.com, LP tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Mọi thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.
* Tìm hiểu thêm về Hotels.com™ Rewards

Server: Application-Server

X-Hcom-Rendered-With: release

Set-Cookie: bm_sz=3CF34800900CBE72E226140FD38E0614~QAAQ6AcPFy9nUHFjAQAAUU0Kg6abZlafclOlLKgGHxR2WRoV2hnu73eU91vksFcIYtUvRGE6DMwxH9DInqdeDX0nZWbxAOKLFt0TxjXl/cGH2lEERtjW2fkr5oQL3S3ZjqDnMBz+siGm9EObwX5Pt+t1HbTwN65SNKnSDrmdxYFVJe3Wjn+J52J/mQQpA3Q=; Domain=.hotels.com; Path=/; Expires=Mon, 21 May 2018 18:11:20 GMT; Max-Age=14400; HttpOnly

X-UA-Compatible: IE=Edge

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store

site_id_3: ssl-*.hotels.com - A

Content-Language: vi-VN