text:
-
- Chuyên mục chính: ROOT
- Viết bởi VT Techlogy
HVAC hiệu quả năng lượng
HVAC hiệu quả năng lượng
GIỚI THIỆU
Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (hệ thống HVAC) sử dụng tới 39% năng lượng trong tòa nhà thương mại. Do đó phải thực hiện tiết kiệm năng lượng thông qua việc kiểm soát hoạt động của HVAC và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Việc sử dụng HVAC hiệu quả cao dẫn đến năng lượng sử dụng, khí thải và chi phí vận hành giảm xuống từ (10% -40%). Tòa nhà sử dụng thiết kế "extended comfort zone - Vùng tiện nghi mở rộng" có thể tiết kiệm lên đến (40% -70%). HVAC hiệu quả cao làm người dùng cảm thấy thoải mái nhiệt độ, nâng cao chất lượng môi trường trong nhà (indoor environmental quality - IEQ).
MIÊU TẢ
SỞI ẤM (HEATING), ỐNG GIÓ (VENTILATING) VÀ ĐIỀU HÒA (AIR-CONDITIONING) HVAC
HVAC bao gồm hệ thống: Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. Hệ thống điều khiển vận hành hệ thống HVAC hoạt động thoải mái, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Sởi ấm làm nóng không khí trong không gian hoặc làm nóng trực tiếp người sử dụng bằng bức xạ nhiệt.
Thông gió duy trì tỷ lệ hỗn hợp không khí hít thở (ví dụ: không quá nhiều CO2), kiểm soát mùi và loại bỏ chất gây ô nhiễm. Không khí "sạch sẽ" giúp cho người ở khoẻ mạnh và làm việc tốt hơn. Thông gió bao gồm thụ động thông qua thông gió tự nhiên, hoặc chủ động dùng hệ thống quạt.
Điều hoà không khí là sự làm mát hợp lý và kiểm soát độ ẩm không khí. Không khí trong phòng được làm lạnh bằng cách truyền nhiệt giữa các khoảng không, ví dụ bơm nhiệt bằng nước hoặc đưa vào không khí lạnh hoặc thiết bị làm lanhgj bằng nước. Sởi ấm có thể dùng phương pháp địa nhiệt. Không khí sẽ khó chịu nếu độ ẩm cao. Không khí được hút ẩm bằng cách ngưng tụ trên bề mặt lạnh, chẳng hạn như giàn lạnh, hoặc dùng máy hút ẩm. Khi không khi bị khô thì phải làm ẩm thay cho việc hút ấm. Việc làm ẩm cũng sẽ làm lạnh không khí. Có thể dùng bức xạ lạnh không khí tương tự như bức xạ nóng.
Hệ thống điều khiển đảm bảo tiện nghi, hoạt động an toàn cho thiết bị. và hệ thống điều khiển HVAC hiện đại cho phép sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng. Công suất lớn nhất trong HVAC chỉ dùng sởi hoặc làm lạnh cỡ 1% đến 2,5% thời gian sử dụng. Hệ thống điều khiển đảm bảo HVAC hoạt động đúng, đáng tin cậy và hiệu quả đúng điều kiện trong 97,5% đến 99% thời gian.
Mỗi HVAC đều có yêu cầu thiết kế cụ thể và cơ hội tiết kiệm năng lượng riêng. Tuy nhiên, tiết kiệm năng lượng trong một khu vực có thể làm tăng ở một khu vực khác. Đây là sự tương tác giữa các thành phần HVAC, cũng như giữa HVAC và hệ thống ánh sáng. Do đó, rất cần thiết hiểu một hệ thống hoặc hệ thống con ảnh hưởng đến hệ thống khác như thế nào để tận dụng tối đa cơ hội sẵn có để tiết kiệm năng lượng.
KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ HIỆU QUẢ CAO NHIỆT - TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG HVAC HIỆU QUẢ
ĐỀ XUẤT KHI THIẾT KẾ
Xem xét tất cả yếu tố ảnh hưởng đến vận hành tòa nhà. Tòa nhà nên kết hợp nhiều yếu tố để giảm sự cần thiết phải làm lạnh hoặc sởi ấm. Ví dụ:
1. Lớp bên ngoài tòa nhà sử dụng vật liệu thụ động làm mát hoặc giữ ấm (Mái che nắng, vật liệu giữ nhiệt ánh sáng mặt trời ban ngày và phát tỏa ra ban đêm thermal mass).
2. Lớp bên trong tòa nhà. Sử dụng kính có chỉ số lạnh cao.
3. Lớp bên ngoài dùng vật liệu chống thất thoát bức xạ nhiệt.
4. Tường bên ngoài có các chi tiết hãm luồng không khí (air retarder systems).
5. Phối hợp chọn lựa vật liệu tường và mái có hệ số R lớn và chi phí hợp lý.
6. Thiết kế hệ thống chiếu sáng hiệu quả cao.
7. Dùng bộ điều khiển ánh sáng (daylight dimming controls) cho tất cả các khu vực cần thiết.
8. Dùng thiết bị văn phòng có dãn nhãn hiệu quả năng lượng (Ví dụ EPA Energy Star® Office Equipment).
9. Chấp nhận chu kì sử dụng từ 20 đến 25 năm với thiết bị, 50-75 năm cho hệ thống tường và kính.
Xác định mục tiêu thiết kế càng sớm càng tốt. Nhóm thiết kế phải xác định mục tiêu thiết kế trước khi chi tiết tài liệu xây dựng.
a. Nhấn mạnh việc trao đổi giữa các thành viên trong nhóm thiết kế (Quy trình quản lý dự án).
b. Soạn tài liệu "Thiết kế cơ sở" chuyển tải đến tất cả thành viên nhóm về mục tiêu năng lượng hiệu quả. Ví dụ: tài liệu thiết kế ban đầu nhấn mạnh việc sử dụng ánh sáng ban ngày và kính hiệu suất cao, điều khiển được ánh sáng chiếu và khung cảnh bên ngoài.
c. Xác định mục tiêu năng lượng tiêu thụ và chi phí vận hành hàng năm.
d. Làm rõ các mục tiêu để đạt và vượt chuẩn đề ra khi thiết kế.
Chọn công suất HVAC phù hợp để đạt hiệu quả vận hành cao
- Chấp nhận hệ số dự phòng HVAC, công suất đỉnh tối đa theo tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE/IES 90.1.
- Áp dụng hệ số dự phòng theo đường cơ sở hợp lý. Thật không hợp lý khi áp dụng dự phòng cho trường hợp trời nắng nóng nhất không có bóng dâm và tất cả đèn trong các phòng đều bật lên cho số người phục vụ tối đa. Hệ số an toàn áp dụng theo đường cơ sở tạo ra với các giả định hợp lý.
- Sử dụng phần mềm phân tích như DOE 2.1E để loại bỏ các dư thừa công suất không chắc chắn và quá mức. Phần mềm mô phỏng cho thấy ảnh hưởng của công suất tải cao điểm đến thiết kế và vận hành. Khi dự phòng không thực tế và quá mức được giảm đi thì đường cơ sở sẽ gần thực tế hơn.
Xem xét hệ số non tải (part-load performance) khi chọn thiết bị.
- Chọn thiết bị hoạt động hiệu quả tại công suất non tải. Ví dụ:
- Chọn quạt thay đổi tốc độ (Variable volume fan) và biến tần cho động cơ quạt.
- Nồi hơi công suất thay đổi (step-fired (hi/lo) boilers, modular boiler plants, modulating flame boilers).
- Nồi hơi hoạt động hiệu quả ở (95%–96%) công suất non giảm công suất dư thừa quay về.
- Giàn lạnh có công suất thay đổi (giàn nhiều tháp với quạt tốc độ thay đổi hoặc sử dụng hai quạt, bộ điều khiển điều chỉnh).
- Bơm có công suất thay đổi (động cơ bơm thay đổi tốc độ, bơm vòng sơ cấp / thứ cấp ).
- Bộ điều khiển nhiệt độ cho nước nóng, nước chiller và không khí vào.
Chuyển công suất sử dụng ra ngoài giờ cao điểm
- Xem lại bảng giá bán lẻ điện của công ty điện lực, chọn giờ sử dụng thích hợp.
- Tận dụng giá rẻ giờ thấp điểm, tránh giờ cao điểm.
- Dùng hệ thống quản lý năng lượng để tránh công suất không cần thiết giờ cao điểm (giới hạn công suất đỉnh và yêu cầu).
- Sử dụng thiết bị lưu trữ nhiệt (thermal ice storage ).
- Thử sử dụng các nguồn năng lượng thay thế cho sởi ấm và làm lạnh.
Có phương pháp mở rộng thiết bị trong tương lai thay cho việc mua sắm thiết bị công suất lớn ngay từ đầu. Lựa chọn đúng công suất tránh cho thiết bị ở trạng thái thừa công suất. Khi cần thiết sẽ mở rộng công suất trong tương lai. Không để công suất thừa cho tải chẳng bao giờ sử dụng. Thay vào đó:
- Dự phòng không gian cho thiết bị lắp đặt thêm như: nồi hơi, chiller, bơm và tháp giải nhiệt.
- Thiết kế hệ thống phân phối dự phòng cho lắp đặt thêm thiết bị.
Thiết kế trên sẽ làm tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và vận hành, tiết kiệm chi phí xây dựng và mở rộng khi cần thiết.
Cân chỉnh HVAC (Commission the HVAC system). Việc cân chỉnh HVAC được hướng dẫn trong sổ tay ASHRAE mục 1.1. Nhiều tòa nhà mới sử dụng phương pháp cân chỉnh toàn bộ tòa nhà (Total Building Commissioning - TBC))
Thiết lập chương trình vận hành và bảo trì
- Chỉ ra hệ thống mà chủ đầu tư có thể tự bảo trì.
- Khi xây dựng lắp đặt thiết bị cho phép nhân viên tòa nhà dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hệ thống.
- Việc đào tạo điều khiển, vận hành, bảo dưỡng phải có trong hợp đồng xây dựng tòa nhà.
- Đưa các tài liệu vận hành và bảo dưỡng thiết bị vào hồ sơ tòa nhà.
- Tài liệu lại cách vận hành bảo dưỡng thiết bị đã được lắp đặt.
CÁC KIỂU HỆ THỐNG HVAC
Hệ thống sởi ấm
1. Nồi hơi dùng tạo ra hơi hoặc nước nóng, sử dụng khí gas, dầu hoặc than.
a. Các nồi hơi sau có hiệu suất từ 78% đến 86%:
Nồi hơi ống lửa (Firetube steel boilers). Khí ga nóng chạy trong ống thép ngâm trong nước. Nồi hơi ống lửa thông thường không vượt quá công suất 25 triệu Btu/hr (MMBtu/hr), nhưng có loại đặc biệt đạt 70 MMBtu/hr.
Nồi hơi ống nước (Watertube steel boilers). Công suất từ loại nhỏ ( 10 MMBtu/hr) đến loại rất lớn (300 MMBtu/hr).
Cast iron boilers. Loại nồi hơi này công suất nhỏ (0.35 đến 10 MMBtu/hr) nhưng yêu cầu thời gian hoạt động rất dài. Do loại nồi hơi này gồm các bộ phận chế tạo sẵn nên dễ dàng lắp đặt tại công trường hơn loại nồi hơi ống lửa hoặc ống nước. Loại nồi hơi này đắt hơn nhiều so với hai loại còn lại cùng công suất.
b. Nồi hơi ngưng tụ (Condensing boilers) là loại hiệu suất cao lấy nhiệt thừa từ việc đốt khí gas làm nóng không khí ngưng tụ. Khí gas còn thừa thông thường được thải thẳng ra ngoài. Loại lò này hiệu suất hoạt động khoảng 95% đến 96%. Chúng hoạt động hiệu quả hơn loại nồi hơi không ngưng tụ (non-condensing boilers). Loại nồi hơi không ngưng tụ có công suất khoảng từ 0.3 đến 2 MMBtu/hr, được thiết kế lắp đặt dạng modun.
2. Lò sưởi dùng trong hộ gia đình và trung tâm thương mại nhỏ. Có loại dùng khí gas tự nhiên, dầu hoặc điện. Lò sưởi cũng phân làm hai loại: ngưng tự và không ngưng tụ.
3. Bơm nhiệt là thiết bị đưa nhiệt nóng vào hoặc lấy nhiệt nóng đi (làm mát) trong phòng điều hòa. Cả tủ lạnh và điều hòa đều là máy bơm nhiệt từ giàn làm lạnh, vào phòng điều hòa và thải nhiệt nóng ra ngoài (không gian bên ngoài). Bơm nhiệt cũng có thể chạy theo chiều ngược lại: chuyển nhiệt nóng từ môi trường bên ngoài vào phòng điều hòa. Bơm nhiệt có hai loại chính: conventional packaged (từ không khí) và bằng nước (water-source - từ không khí hoặc địa nhiệt).
Kiểm soát sởi ấm
Điều đầu tiên trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng là kiểm soát việc sởi ấm bằng cách giảm chu kì bật / tắt nồi hơi. Bốn yếu tố cần làm trong quá trình nâng cao hiệu quả năng lượng này:
- Bộ tăng giảm điều chỉnh ngọn lửa (Modulating flame). Nhiệt lượng lò hơi được thay đổi liên tục tăng hoặc giảm theo nhu cầu nhiệt. Bộ điều chỉnh làm tối thiểu việc tắt nồi hơi. Tỷ lệ này là 25% với phần lớn các loại nồi hơi, một số loại đặc biệt tỷ lệ này là 10%.
- Đốt theo bước (Step-fired). Nhiệt lò hơi được thay đổi theo bước (cao / thấp / tắt). So với loại lò chỉ một bước thì nhiệt đốt sẽ gần với nhiệt cần cung cấp hơn.
- Nồi hơi kiểu modun (Modular boilers). Một cách tăng hiệu quả năng lượng khác là dùng nồi hơi modun. Khi nhu cầu nhiệt tăng thì modun nồi hơi mới được vận hành, tăng dần dần công suất sởi ấm. Khi nhu cầu nhiệt giảm thì modun nồi hơi được ngắt ra khỏi vận hành.
- Điều chỉnh cấp oxy (Oxygen trim). Điều chỉnh khí bơm vào để việc đốt đạt hiệu quả cao nhất. Thường sử dụng hiệu quả với nồi hơi công suất lớn có đi kèm bộ điều chỉnh tăng giảm lửa.
Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió đưa không khí điều hòa đến các phòng. Tùy theo kiểu tòa nhà, ống gió lấy 100% không khí ngoài trời (như cho các phòng thí nghiệm) hoặc trộn lẫn không khí tái sử dụng trong nhà và không khí ngoài trời. Trong các tòa nhà thương mại có các kiểu ống gió sau:
- Ống gió lưu lượng không đổi (Constant air volume - CAV) là hệ thống đưa lượng khí không đổi khi nhiệt độ khí cấp thay đổi. Nếu hệ thống CAV phục vụ cho nhiều không gian khác nhau, không khí cấp được làm lạnh tại trung tâm theo nhu cầu không gian cần làm lạnh lớn nhất. Các không gian khác nếu lạnh quá thì không khí được sởi ấm lại tại cửa gió ra. Ống gió lưu lượng không đổi với bộ sởi ấm lại không hiệu quả năng lượng vì mất năng lượng làm lại rồi lại phải sởi ấm không khí. CAV đáp ứng nhu cầu cho mọi không gian. Lưu lượng không khí không đổi làm giảm điểm "nghẽn khí", và việc làm nóng lại đáp ứng nhu cầu các phòng khác nhau.
- Ống gió lưu lượng thay đổi (Variable air volume - VAV) thay đổi lượng gió cho từng không gian trong khi giữ nhiệt độ không khí cấp không đổi. Hệ thống tiết kiệm năng lượng quạt gió và nhiệt sởi ấm hơn ống gió lưu lượng cố định. Tuy nhiên hệ thống VAV rất khó đảm bảo nhiệt độ phòng đồng nhất khi tốc độ gió thấp. Khi đó cần có thêm bộ sởi ấm.
- Cửa gió khuếch tán tốc độ thấp (Low-flow air diffusers) trong hệ thống ống gió lưu lượng thay đổi giúp duy trì tốc độ không khí phân tán vào không gian với tốc độ thấp. Thiết bị có dạng thụ động hoặc chủ động. Cửa gió khuếch tán tốc độ thấp thụ động được thiết kế để trộn không khí cấp với không khí trong phòng một cách hiệu quả tại tốc độ gió thấp. Bộ khuếch tán chủ động thực tế quay vị trí van xả ra bộ khuếch tán để trộn không khí tốt nhất tại tốc độ gió thấp. Bộ khuếch tán chủ động có thể dùng làm cửa gió.
- Cửa gió dùng quạt cho hệ thống ống gió lưu lượng thay đổi (Fan-powered VAV terminal units) là phương pháp khác cải thiện việc phân tán không khí tại tốc độ gió thấp. Hệ thống kết hợp ưu điểm của VAV làm giảm năng lượng tiêu thụ của quạt trung tâm và bộ sởi ấm lại, với ưu điểm của CAV duy trì luồng gió đều khắp. Có hai kiểu chính: nối tiếp và song song. Cửa gió quạt nối tiếp đưa gió vào không gian phòng với lưu lượng không đổi, cửa gió quạt song song đưa gió vào với lưu lượng thay đổi nhưng không dưới mức yêu cầu. Cả hai loại cửa gió này đều cho phép quạt trung tâm thổi gió ở mức tối thiểu cho ống gió.
- Thổi gió sàn (Raised floor air distribution) cho phép cấp gió tốc độ thấp, điều chỉnh nhiệt độ chính xác vào không gian phòng so với các phương pháp thổi gió thông thường. Không khí được thổi qua sàn nâng độ cao thay đổi làm phòng có nhiệt độ thấp ở dưới (nơi con người và máy móc vận hành) và nhiệt độ cao hơn ở trên trần. Kiểu thổi gió này ngày càng được sử dụng nhiều do tiết kiệm năng lượng và cá nhân hóa nhiệt độ mong muốn với độ chính xác cao. Kiểu điều hòa này ban đầu sử dụng điều hòa ống gió lưu lượng cố định nhưng bây giờ các nhà sản xuất bắt đầu chuyển sang dùng điều hòa ống gió lưu lượng thay đổi giúp việc thiết kế, lắp đặt và vận hành trên sàn giả dễ dàng hơn.
Hình 1. Gió thổi sàn.
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÓ
Trong vài năm gần đây, hệ thống điều khiển gió ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nếu được lắp đặt và bảo dưỡng đúng, chúng sẽ hoạt động rất tin cậy. Một số công nghệ mới được áp dụng:
- Hệ thống điều khiển số trực tiếp (Direct digital control - DDC): dùng bộ điều khiển logic số và cơ cấu chấp hành điện thay cho bộ điều khiển khí nén truyền thống. Hệ thống điều khiển khí nén dùng bộ điều khiển tương tự và cơ cấu chấp hành khí nén. DDC cho phép điều khiển chính xác hơn và theo dõi được từ máy tính trung tâm. DDC cũng ít phải bảo dưỡng hơn hệ thống điều khiển khí nén. Tuy nhiên, bộ điều khiển khí nén có giá thành rẻ hơn DDC. Các hệ thống lai sử dụng cả hai loại DDC và điều khiển khí nén.
- Các hệ thống ống gió lưu lượng khí cố định CAV phải đặt lại để nhiệt độ không khí cấp cho giàn lạnh cung cấp khí ấm nhất có thể cho phòng sử dụng với tốc độ làm mát cao nhất. Việc này làm hạn chế việc sởi ấm toàn hệ thống. Tuy nhiên nhiệt độ không được cao quá nhiệt độ cần thiết để duy trì độ ẩm. Một cách khác để làm giảm sởi ấm là dùng trích khí bypass. Bypass hoạt động như hệ thống lưu lượng khí thay đổi cho phòng, nhưng nhận khí cấp cố định từ quạt trung tâm.
- Hệ thống VAV được thiết kế cho vùng cần 6 tấn lạnh trở lên. Cửa hút (Inlet vane) hoặc tốt hơn là quạt tốc độ thay đổi dùng để điều chỉnh lưu lượng khí. Với hệ thống có cả khí cấp và khí hồi thì cần có thiết bị theo dõi luồng khí để đảm bảo cân bằng giữa khí cấp và khí hồi.
- Hệ thống điều khiển theo CO2 điều khiển lượng không khí ngoài trời cấp cho ống gió. Hệ thống theo dõi CO2 trong không khí hồi và điều chỉnh cửa gió ngoài trời (outside air damper) để lượng CO2 trong không khí đạt mức cần thiết. Vì CO2 không bị hút bởi chất liệu xây dựng, văn phòng (thảm, đồ nội thất) nên khi phòng không sử dụng chỉ cần lượng không khí cấp bên ngoài tối thiểu. Một số hệ thống điều khiển CO2 có thiết bị phát hiện chất hữu cơ bay hơi.
CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
1.Chiller. Trong các tòa nhà thương mại, thiết bị dùng làm lạnh nước gọi là chiller. Nước được bơm vào thiết bị điều hòa không khí (AHU) để làm lạnh không khí. Việc làm lạnh dùng quá trình cơ học hoặc hấp thụ.
a. Chiller làm lạnh cơ học có một hoặc nhiều máy nén khí. Máy nén khí sử dụng động cơ điện, động cơ xăng hoặc tuabin. Làm lạnh đến mức yêu cầu thông qua việc bật tắt máy nén khí, chạy không tải bớt cấp máy nén khí, hoặc thay đổi tốc độ nén. Có các kiểu máy nén khí sau:
- Máy nén khí pistion (Reciprocating compressor) dùng trong làm mát trực tiếp bằng không khí (air-cooled direct expansion - DX) cho gia đình và khu thương mại nhỏ. Chiller trong các hệ thống náy có công suất khoảng từ 10 đến 200 tấn. Nếu muốn phì hợp non tải và đạt hiệu quả cao năng lượng, nên sử dụng nhiều máy nén khí cho một hệ thống.
- Máy nén khí xoắn ốc (Scroll compressor) cho công suất từ 1 đến 15 tấn. Các chiller công suất 20 đến 500 tấn sử dụng nhiều máy nén khí. Máy nén khí xoắn ốc ít yêu cầu bảo dưỡng hơn máy nén khí piston.
- Máy nén khí trục vít (Rotary screw compressor) dùng cho các chiller công suất từ 75 đến 500 tấn.
- Máy nén khí li tâm (Centrifugal compressor) dùng cho chiller công suất từ 100 đến 7000 tấn. Máy nén khí li tâm chỉ dùng cho chiller công suất rất lớn.
b. Chiller hấp thụ (Absorption chillers) là thiết bị nhiệt tạo ra nước chiller qua quá trình hấp thụ. Chiller hấp thụ nhiệt có loại đốt trực tiếp, dùng khí tự nhiên hay dầu, hoặc đốt gián tiếp. Đốt gián tiếp sử dụng nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau: nước hoặc hơi nóng từ nồi hơi, hơi nóng từ máy sởi, hoặc khí gas. Chiller hấp thụ nhiệt có thể là loại tác động đơn (single-effect) sử dụng một máy tạo hơi hoặc tác động kép (double-effect) sử dụng hai máy tạo hơi. Chiller tác động kép dùng hai máy tạo hơi cho hiệu quả năng lượng cao hơn.
c. Máy làm mát bay hơi (Evaporative coolers) là thiết bị làm mát không khí bằng cách tạo độ ẩm và sau đó làm không khí bay hơi. Thiết bị hiệu quả với khu vực không khí khô. Sử dụng thiết bị sẽ làm giảm công suất đỉnh hệ thống so với sử dụng chiller điện.
d. Thông thường hiệu quả hoạt động đầy tải chiller sẽ có tiêu thụ điện như sau:
- Chiller điện làm lạnh bằng không khí công suất nhỏ vào khoảng 1.6-1.1 kW / tấn (Hệ số hiệu suất ( Coefficient of Performance -COP) từ 2.2 đến 3.2).
- Chiller điện làm lạnh bằng không khí công suất trung bình và lớn vào khoảng 0.95-0.85 kW / tấn (COP từ 3.7 đến 4.1).
- Tương tự chiller điện làm lạnh bằng nước hiệu suất 0.8-0.7 kW / tấn (COP từ 4.4 đến 5.0). Loại chiller có mức tiêu thụ thấp hơn 0.6-0.5 kW/ tấn (COP từ 5.9 đến 7.0) là loại hiệu quả năng lượng, nhưng cần xem kĩ công suất non tải.
- COP của chiller hấp thụ sẽ khoảng 0.4-0.6 cho chiller tác động đơn, và 0.8-1.05 cho chiller tác động kép.
- Engine-driven chiller đạt COP từ 1.2 đến 2.0
2. Giàn ngưng tụ (Condensers) là thiết bị trao đổi nhiệt cho chiller để loại bỏ nhiệt nóng thải ra từ không gian được điều hòa. Giàn ngưng tụ gồm có loại làm lạnh bằng khí và loại làm lạnh bằng nước. Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước thường lắp trong tháp giải nhiệt trên nóc nhà dùng thải nhiệt nóng ra môi trường, tuy nhiên nó có khả năng thải nhiệt nóng vào lòng đất hoặc nước sông.
- Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng không khí (Air-cooled condensers) thường nhỏ và gọn (công suất nhỏ hơn 120 tấn). Chi phí đầu tư ban đầu ít hơn giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước, nhưng không cho phép chiller hoạt động hiệu quả.
- Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước (Water-cooled condenser) dùng nước làm lạnh trực tiếp từ giàn ngưng tụ bay hơi hoặc gián tiếp từ tháp giải nhiệt. Nhiệt độ thấp hơn đạt được bằng cách làm bay hơi nước cho phép chiller sử dụng giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước hoạt động hiệu quả hơn.
- Thiết bị waterside economizer bao gồm bộ điều khiển và trao đổi nhiệt lắp đặt giữa vòng tuần hoàn nước tháp giải nhiệt và vòng tuần hoàn nước chiller. Khi nhiệt độ không khí ngoài trời thấp hoặc/và không khí khô, nhiệt độ nước tháp giải nhiệt đủ thấp để làm mát nước tuần hoàn chiller mà không cần chạy chiller, tiết kiệm năng lượng.
Hình 2. Tháp giải nhiệt
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
1. Điều khiển tác động đáng kể đến việc tiêu thụ năng lượng chiller bao gồm:
- Bộ điều chỉnh tốc độ (Variable speed drives) giúp đạt hiệu quả năng lượng non tải bằng cách điều chỉnh tốc độ mô tờ với yêu cầu tải chiller, chạy tốc độ thấp hơn là việc chạy tốc độ không đổi chiller.
- Chạy nhiều máy nén hiệu quả hơn một máy nén bằng cách vận hành thêm từng máy nén khi có yêu cầu.
- Bộ điều khiển đặt lại nhiệt độ nước khi nhu cầu giảm, cho phép hoạt động hiệu quả hơn.
2. Các cách làm tăng hiệu quả năng lượng tháp giải nhiệt bao gồm:
- Quạt tốc độ thay đổi hay dùng nhiều quạt.
- Đặt lại nhiệt độ cầu ướt (Wet-bulb), khi nhiệt độ nước lạnh điều chỉnh theo nhiệt độ và độ ẩm không khí bên ngoài (thay cho việc giữ nguyên).
- Quạt và bơm dùng biến tần để giảm năng lượng tiêu thụ khi chạy non tải.
3. Bộ điều khiển chiller tích hợp theo dõi và máy tính hóa tối thiểu năng lượng tổng hợp sử dụng cho chiller, tháp giải nhiệt, quạt và bơm. Thiết bị này tạo hiệu quả đáng kể (mặc dù khó khăn để thực hiện) hơn là phương pháp tối ưu cho từng thiết bị.
THIẾT BỊ THU HỒI NHIỆT
Thiết bị thu hồi nhiệt là thành phần quan trọng làm tăng hiệu quả HVAC.
Các kiểu thiết bị thu hồi nhiệt bao gồm:
a. Air-to-air heat exchange: thu hồi nhiệt từ gió dòng thải cho gió dòng cấp. Thường có các dạng sau:
Tấm trao đổi nhiệt với hiệu suất 60%-75%.
Trao đổi nhiệt dùng glycol (Glycol loop heat exchanger) hiệu suất từ 50%-70%.
Trao đổi nhiệt ống chùm (Heat pipe ) hiệu suất lên hơn 80%.
b. Bánh xe hút ẩm (Desiccant wheel) thu cả nhiệt hợp lý và nhiệt tiềm ẩn, với hiệu suất lên đến 85%. Bánh xe hút ẩm không khí bằng cách quay bánh xe trong luồng không khí cần được làm khô. Độ ẩm tách ra từ luồng không khí. Khi bánh xe quay làm văng phần nước ẩm từ vật liệu hút ẩm sang luồng không khí khác. Hai phương pháp tái tạo năng lượng hay được sử dụng:
Bánh xe thu hồi năng lượng lắp ở cửa lọc bên ngoài và thải không khí ra. Một phần độ ẩm không khí thải ra được tái sử dụng lại.
Bộ hút ẩm dùng gas lắp bên ngoài cửa lọc khí hoặc bên ngoài luồng khí cấp. Không khí bên ngoài làm ấm bằng gas và thổi qua bánh xe để tạo lại đổ ẩm.
c. Các dạng trao đổi nhiệt khác bao gồm:
- Làm lạnh bay hơi gián tiếp (Indirect evaporative cooling - IDEC) dùng nước bay hơi làm lạnh không khí.
- Chiller thu hồi nhiệt chạy điện thu hồi 50% nhiệt thải ra, sử dụng giàn ngưng tụ.
- Chiller hấp thụ / làm nóng sử dụng một phần (khoảng 50%) nhiệt đầu vào cho việc làm lạnh và còn lại cho việc sởi ấm.
- Chiller chạy gas thu hồi nhiệt thải ra (khoảng 20% đến 50%).
ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN (COGENERATION)
Đồng phát là cách phát điện sử dụng nhiệt nóng thải ra thu hồi từ nước nóng, quá trình làm nóng hoặc làm mát hấp thụ. Các thiết bị phát điện đồng phát có công suất phổ biến từ 60-600 KW. Một số hãng đang nghiên cứu sản xuất ra thiết bị đồng phát có công suất nhỏ hơn (dưới 4k W).
PHÁT ĐIỆN FUEL CELLS
Phát điện fuel cell dùng nước kết hợp phản ứng hóa học tạo ra điện. Nhiệt thải ra từ quá trình này được thu hồi và sử dụng trong đồng phát điện. Hiện nay thiết bị fuel cell trong tòa nhà có công suất tối thiểu 200 kW.
CÔNG CỤ DÙNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Có nhiều phần mềm dùng mô phỏng năng lượng sử dụng của tòa nhà với các hệ thống HVAC và cách điều khiển khác nhau. Bao gồm công cụ đơn giản phân tích từng bộ phận HVAC đến công cụ phức tạp phân tích sử dụng của cả tòa nhà.
Phần mềm mô phỏng năng lượng tiêu thụ cả tòa nhà:
DOE-2
EnergyPlus™
Phần mềm phân tích năng lượng từng bộ phận
MotorMaster
Pumping System Assessment Tool

markdown:
-
- Chuyên mục chính: ROOT
-
Viết bởi
[VT Techlogy](/cong-ty/lien-he)
# HVAC hiệu quả năng lượng
# HVAC hiệu quả năng lượng
![](/images/thapgiainhiet (1).jpg)
[Thai Hong Linh](https://www.linkedin.com/in/hong-linh-thai-47a14139/)Published by: [VT Techlogy](http://vtcomtech.com/) ![](/image/vtcomtech_logo.png)
## GIỚI THIỆU
Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (hệ thống HVAC) sử dụng tới 39% năng lượng trong tòa nhà thương mại. Do đó phải thực hiện tiết kiệm năng lượng thông qua việc kiểm soát hoạt động của HVAC và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Việc sử dụng HVAC hiệu quả cao dẫn đến năng lượng sử dụng, khí thải và chi phí vận hành giảm xuống từ (10% -40%). Tòa nhà sử dụng thiết kế "extended comfort zone - Vùng tiện nghi mở rộng" có thể tiết kiệm lên đến (40% -70%). HVAC hiệu quả cao làm người dùng cảm thấy thoải mái nhiệt độ, nâng cao chất lượng môi trường trong nhà (indoor environmental quality - IEQ).
## MIÊU TẢ
### SỞI ẤM (HEATING), ỐNG GIÓ (VENTILATING) VÀ ĐIỀU HÒA (AIR-CONDITIONING) HVAC
HVAC bao gồm hệ thống: Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. Hệ thống điều khiển vận hành hệ thống HVAC hoạt động thoải mái, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Sởi ấm làm nóng không khí trong không gian hoặc làm nóng trực tiếp người sử dụng bằng bức xạ nhiệt.
Thông gió duy trì tỷ lệ hỗn hợp không khí hít thở (ví dụ: không quá nhiều CO2), kiểm soát mùi và loại bỏ chất gây ô nhiễm. Không khí "sạch sẽ" giúp cho người ở khoẻ mạnh và làm việc tốt hơn. Thông gió bao gồm thụ động thông qua thông gió tự nhiên, hoặc chủ động dùng hệ thống quạt.
Điều hoà không khí là sự làm mát hợp lý và kiểm soát độ ẩm không khí. Không khí trong phòng được làm lạnh bằng cách truyền nhiệt giữa các khoảng không, ví dụ bơm nhiệt bằng nước hoặc đưa vào không khí lạnh hoặc thiết bị làm lanhgj bằng nước. Sởi ấm có thể dùng phương pháp địa nhiệt. Không khí sẽ khó chịu nếu độ ẩm cao. Không khí được hút ẩm bằng cách ngưng tụ trên bề mặt lạnh, chẳng hạn như giàn lạnh, hoặc dùng máy hút ẩm. Khi không khi bị khô thì phải làm ẩm thay cho việc hút ấm. Việc làm ẩm cũng sẽ làm lạnh không khí. Có thể dùng bức xạ lạnh không khí tương tự như bức xạ nóng.
Hệ thống điều khiển đảm bảo tiện nghi, hoạt động an toàn cho thiết bị. và hệ thống điều khiển HVAC hiện đại cho phép sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng. Công suất lớn nhất trong HVAC chỉ dùng sởi hoặc làm lạnh cỡ 1% đến 2,5% thời gian sử dụng. Hệ thống điều khiển đảm bảo HVAC hoạt động đúng, đáng tin cậy và hiệu quả đúng điều kiện trong 97,5% đến 99% thời gian.
Mỗi HVAC đều có yêu cầu thiết kế cụ thể và cơ hội tiết kiệm năng lượng riêng. Tuy nhiên, tiết kiệm năng lượng trong một khu vực có thể làm tăng ở một khu vực khác. Đây là sự tương tác giữa các thành phần HVAC, cũng như giữa HVAC và hệ thống ánh sáng. Do đó, rất cần thiết hiểu một hệ thống hoặc hệ thống con ảnh hưởng đến hệ thống khác như thế nào để tận dụng tối đa cơ hội sẵn có để tiết kiệm năng lượng.
### KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ HIỆU QUẢ CAO NHIỆT - TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG HVAC HIỆU QUẢ
|
|Xem xét các yếu tố ảnh hướng đến vận hành liên tục tòa nhà |Việc tiết kiệm năng lượng, đáp ứng khí hậu đòi hỏi phải sự kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ trong quá trình thiết kế. Ví dụ, đánh giá thiết kế sẽ xem xét toàn bộ tải khi làm mát và chiếu sáng. Thiết kế hiệu quả là thiết kế có hệ thống chiếu sáng tiên tiến, HVAC phù hợp công suất sử dụng với chi phí đầu tư ban đầu và vận hành, bảo dưởng thấp hơn thiết kế việc mua sắm từ các hệ thống độc lập với nhau.|
|
|Quyết định mục tiêu thiết kế càng sớm càng tốt |Một tòa nhà đáp thiết kế theo tiêu chuẩn sẽ sử dụng năng lượng ít hơn 40% so với tòa nhà không thiết kế theo tiêu chuẩn.|
|
|"Đúng công suất" HVAC sử dụng để hiệu quả vận hành cao |Hệ số dự phòng công suất lớn sẽ tạo ra khó khăn cho thiết kế, xây dựng và sử dụng tòa nhà. Thiết bị công suất sẽ vận hành kém hiệu quả và chi phí nhiều hơn thiết bị phù hợp công suất sử dụng. Ví dụ hệ thống làm lạnh quá cỡ sẽ làm lạnh và khô không khí nhanh, nhưng gây cảm giác ngột ngạt. Thật không kinh tế và tốn kém khi dự phòng kịch bản quá tải xấu nhất cho tất cả các thiết bị và áp dụng hệ thống dự phòng cao.|
|
|Xem xét hệ số non tải khi chọn thiết bị |Hiệu suất thiết bị là yếu tố quan trọng khi xem xét hệ thống HVAC. Phần lớn thiết bị sởi ấm và làm lạnh chỉ hoạt động hiệu quả khi hoạt động với công suất tối đa. Tuy nhiên, HVAC lại được thiết kế với công suất sởi ấm hoặc làm lạnh mà chỉ xuất hiện khoảng 1 đến 2.5% thời gian trong quá trình sử dụng. Vì thế phần lớn thiết bị được chọn với công suất quá mức để hệ số an toàn cao. Hệ thống không bao giờ hoạt động ở đủ tải. Thực tế thiết bị chỉ hoạt động dưới 50% công suất của nó.|
|
|Chuyển bớt công suất sử dụng ra khỏi giờ cao điểm |Các công ty điện lực sẽ tính giá điện thấp ngoài giờ cao điểm, thường vào ban đêm. Vì vậy, nên tận dụng yếu tố này. Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà sẽ đưa các tải không quan trọng ra ngoài giờ cao điểm và vận hành vào ban đêm để tránh hóa đơn tiền điện cao. Ví dụ, hệ thống làm đá vận hành chiller vào ban đêm để làm mát tòa nhà vào hôm sau khi giá điện cao hơn.|
|
|Có kế hoạch tăng công suất, nhưng chỉ sử dụng theo nhu cầu |Sự kết hợp thiết bị công nghệ mới làm tòa nhà cần làm lạnh nhiều hơn. Tuy nhiên sẽ rất lãng phí khi cung cấp công suất dư thừa cho các thiết bị chẳng bao giờ sử dụng hoặc sử dụng một vài lần. Tốt nhất là sử dụng thiết bị và không gian có khả năng mở rộng. Ví dụ như thiết bị và phòng cơ khí module.|
|
|Cân chỉnh hệ thống HVAC |HVAC tòa nhà thương mại không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi. Vấn đề do thiết kế ban đầu, thiết bị và bộ điều khiển không kết nối hoặc lắp đặt đúng. Vì thế cần phải chạy cân chỉnh khi kiểm tra HVAC về mọi góc độ vận hành, sửa chữa lỗi và đảm bảo mọi thứ hoạt động như dự định. Quá trình cân chỉnh cũng giúp nhân viên Vận hành và Bảo dường (O&M) biết hết các chức năng của hệ thống.|
|
|Thiết lập chương trình Vận Hành và Bảo dưỡng (Operations and Maintenance - O&M) |HVAC vận hành hoàn hảo và hiệu quả năng lượng khi được Vận hành và Bảo dưỡng thường xuyên. Mà việc đó chỉ thực hiện được khi nhóm thiết kế HVAC phải chọn được giải pháp mà chủ đâu tư có thể thực hiện công việc bảo dưỡng HVAC được. Ngược lại, chủ đầu tư phải biết được mỗi thành phần HVAC sẽ yêu cầu mức độ chuyên môn bảo dưỡng khác nhau.|
### ĐỀ XUẤT KHI THIẾT KẾ
**Xem xét tất cả yếu tố ảnh hưởng đến vận hành tòa nhà**. Tòa nhà nên kết hợp nhiều yếu tố để giảm sự cần thiết phải làm lạnh hoặc sởi ấm. Ví dụ:
1. Lớp bên ngoài tòa nhà sử dụng vật liệu thụ động làm mát hoặc giữ ấm (Mái che nắng, vật liệu giữ nhiệt ánh sáng mặt trời ban ngày và phát tỏa ra ban đêm thermal mass).
2. Lớp bên trong tòa nhà. Sử dụng kính có chỉ số lạnh cao.
3. Lớp bên ngoài dùng vật liệu chống thất thoát bức xạ nhiệt.
4. Tường bên ngoài có các chi tiết hãm luồng không khí (air retarder systems).
5. Phối hợp chọn lựa vật liệu tường và mái có hệ số R lớn và chi phí hợp lý.
6. Thiết kế hệ thống chiếu sáng hiệu quả cao.
7. Dùng bộ điều khiển ánh sáng (daylight dimming controls) cho tất cả các khu vực cần thiết.
8. Dùng thiết bị văn phòng có dãn nhãn hiệu quả năng lượng (Ví dụ EPA Energy Star® Office Equipment).
9. Chấp nhận chu kì sử dụng từ 20 đến 25 năm với thiết bị, 50-75 năm cho hệ thống tường và kính.
** Xác định mục tiêu thiết kế càng sớm càng tốt**. Nhóm thiết kế phải xác định mục tiêu thiết kế trước khi chi tiết tài liệu xây dựng.
a. Nhấn mạnh việc trao đổi giữa các thành viên trong nhóm thiết kế (Quy trình quản lý dự án).
b. Soạn tài liệu "Thiết kế cơ sở" chuyển tải đến tất cả thành viên nhóm về mục tiêu năng lượng hiệu quả. Ví dụ: tài liệu thiết kế ban đầu nhấn mạnh việc sử dụng ánh sáng ban ngày và kính hiệu suất cao, điều khiển được ánh sáng chiếu và khung cảnh bên ngoài.
c. Xác định mục tiêu năng lượng tiêu thụ và chi phí vận hành hàng năm.
d. Làm rõ các mục tiêu để đạt và vượt chuẩn đề ra khi thiết kế.
**Chọn công suất HVAC phù hợp để đạt hiệu quả vận hành cao**
- Chấp nhận hệ số dự phòng HVAC, công suất đỉnh tối đa theo tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE/IES 90.1.
- Áp dụng hệ số dự phòng theo đường cơ sở hợp lý. Thật không hợp lý khi áp dụng dự phòng cho trường hợp trời nắng nóng nhất không có bóng dâm và tất cả đèn trong các phòng đều bật lên cho số người phục vụ tối đa. Hệ số an toàn áp dụng theo đường cơ sở tạo ra với các giả định hợp lý.
- Sử dụng phần mềm phân tích như DOE 2.1E để loại bỏ các dư thừa công suất không chắc chắn và quá mức. Phần mềm mô phỏng cho thấy ảnh hưởng của công suất tải cao điểm đến thiết kế và vận hành. Khi dự phòng không thực tế và quá mức được giảm đi thì đường cơ sở sẽ gần thực tế hơn.
**Xem xét hệ số non tải (part-load performance) khi chọn thiết bị.**
- Chọn thiết bị hoạt động hiệu quả tại công suất non tải. Ví dụ:
- Chọn quạt thay đổi tốc độ (Variable volume fan) và biến tần cho động cơ quạt.
- Nồi hơi công suất thay đổi (step-fired (hi/lo) boilers, modular boiler plants, modulating flame boilers).
- Nồi hơi hoạt động hiệu quả ở (95%–96%) công suất non giảm công suất dư thừa quay về.
- Giàn lạnh có công suất thay đổi (giàn nhiều tháp với quạt tốc độ thay đổi hoặc sử dụng hai quạt, bộ điều khiển điều chỉnh).
- Bơm có công suất thay đổi (động cơ bơm thay đổi tốc độ, bơm vòng sơ cấp / thứ cấp ).
- Bộ điều khiển nhiệt độ cho nước nóng, nước chiller và không khí vào.
** Chuyển công suất sử dụng ra ngoài giờ cao điểm**
- Xem lại bảng giá bán lẻ điện của công ty điện lực, chọn giờ sử dụng thích hợp.
- Tận dụng giá rẻ giờ thấp điểm, tránh giờ cao điểm.
- Dùng hệ thống quản lý năng lượng để tránh công suất không cần thiết giờ cao điểm (giới hạn công suất đỉnh và yêu cầu).
- Sử dụng thiết bị lưu trữ nhiệt (thermal ice storage ).
- Thử sử dụng các nguồn năng lượng thay thế cho sởi ấm và làm lạnh.
**Có phương pháp mở rộng thiết bị trong tương lai thay cho việc mua sắm thiết bị công suất lớn ngay từ đầu.** Lựa chọn đúng công suất tránh cho thiết bị ở trạng thái thừa công suất. Khi cần thiết sẽ mở rộng công suất trong tương lai. Không để công suất thừa cho tải chẳng bao giờ sử dụng. Thay vào đó:
- Dự phòng không gian cho thiết bị lắp đặt thêm như: nồi hơi, chiller, bơm và tháp giải nhiệt.
- Thiết kế hệ thống phân phối dự phòng cho lắp đặt thêm thiết bị.
Thiết kế trên sẽ làm tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và vận hành, tiết kiệm chi phí xây dựng và mở rộng khi cần thiết.
Cân chỉnh HVAC (Commission the HVAC system). Việc cân chỉnh HVAC được hướng dẫn trong sổ tay ASHRAE mục 1.1. Nhiều tòa nhà mới sử dụng phương pháp cân chỉnh toàn bộ tòa nhà (Total Building Commissioning - TBC))
**Thiết lập chương trình vận hành và bảo trì**
- Chỉ ra hệ thống mà chủ đầu tư có thể tự bảo trì.
- Khi xây dựng lắp đặt thiết bị cho phép nhân viên tòa nhà dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hệ thống.
- Việc đào tạo điều khiển, vận hành, bảo dưỡng phải có trong hợp đồng xây dựng tòa nhà.
- Đưa các tài liệu vận hành và bảo dưỡng thiết bị vào hồ sơ tòa nhà.
- Tài liệu lại cách vận hành bảo dưỡng thiết bị đã được lắp đặt.
### CÁC KIỂU HỆ THỐNG HVAC
**Hệ thống sởi ấm**
1. Nồi hơi dùng tạo ra hơi hoặc nước nóng, sử dụng khí gas, dầu hoặc than.
a. Các nồi hơi sau có hiệu suất từ 78% đến 86%:
*Nồi hơi ống lửa* ( *Firetube steel boilers). *Khí ga nóng chạy trong ống thép ngâm trong nước. Nồi hơi ống lửa thông thường không vượt quá công suất 25 triệu Btu/hr (MMBtu/hr), nhưng có loại đặc biệt đạt 70 MMBtu/hr. *Nồi hơi ống nước (Watertube steel boilers).* Công suất từ loại nhỏ ( 10 MMBtu/hr) đến loại rất lớn (300 MMBtu/hr). *Cast iron boilers.* Loại nồi hơi này công suất nhỏ (0.35 đến 10 MMBtu/hr) nhưng yêu cầu thời gian hoạt động rất dài. Do loại nồi hơi này gồm các bộ phận chế tạo sẵn nên dễ dàng lắp đặt tại công trường hơn loại nồi hơi ống lửa hoặc ống nước. Loại nồi hơi này đắt hơn nhiều so với hai loại còn lại cùng công suất.
b. Nồi hơi ngưng tụ (Condensing boilers) là loại hiệu suất cao lấy nhiệt thừa từ việc đốt khí gas làm nóng không khí ngưng tụ. Khí gas còn thừa thông thường được thải thẳng ra ngoài. Loại lò này hiệu suất hoạt động khoảng 95% đến 96%. Chúng hoạt động hiệu quả hơn loại nồi hơi không ngưng tụ (non-condensing boilers). Loại nồi hơi không ngưng tụ có công suất khoảng từ 0.3 đến 2 MMBtu/hr, được thiết kế lắp đặt dạng modun.
2. Lò sưởi dùng trong hộ gia đình và trung tâm thương mại nhỏ. Có loại dùng khí gas tự nhiên, dầu hoặc điện. Lò sưởi cũng phân làm hai loại: ngưng tự và không ngưng tụ.
3. Bơm nhiệt là thiết bị đưa nhiệt nóng vào hoặc lấy nhiệt nóng đi (làm mát) trong phòng điều hòa. Cả tủ lạnh và điều hòa đều là máy bơm nhiệt từ giàn làm lạnh, vào phòng điều hòa và thải nhiệt nóng ra ngoài (không gian bên ngoài). Bơm nhiệt cũng có thể chạy theo chiều ngược lại: chuyển nhiệt nóng từ môi trường bên ngoài vào phòng điều hòa. Bơm nhiệt có hai loại chính: conventional packaged (từ không khí) và bằng nước (water-source - từ không khí hoặc địa nhiệt).
## Kiểm soát sởi ấm
Điều đầu tiên trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng là kiểm soát việc sởi ấm bằng cách giảm chu kì bật / tắt nồi hơi. Bốn yếu tố cần làm trong quá trình nâng cao hiệu quả năng lượng này:
**Bộ tăng giảm điều chỉnh ngọn lửa**(Modulating flame). Nhiệt lượng lò hơi được thay đổi liên tục tăng hoặc giảm theo nhu cầu nhiệt. Bộ điều chỉnh làm tối thiểu việc tắt nồi hơi. Tỷ lệ này là 25% với phần lớn các loại nồi hơi, một số loại đặc biệt tỷ lệ này là 10%. **Đốt theo bước**(Step-fired). Nhiệt lò hơi được thay đổi theo bước (cao / thấp / tắt). So với loại lò chỉ một bước thì nhiệt đốt sẽ gần với nhiệt cần cung cấp hơn. **Nồi hơi kiểu modun**(Modular boilers). Một cách tăng hiệu quả năng lượng khác là dùng nồi hơi modun. Khi nhu cầu nhiệt tăng thì modun nồi hơi mới được vận hành, tăng dần dần công suất sởi ấm. Khi nhu cầu nhiệt giảm thì modun nồi hơi được ngắt ra khỏi vận hành. **Điều chỉnh cấp oxy**(Oxygen trim). Điều chỉnh khí bơm vào để việc đốt đạt hiệu quả cao nhất. Thường sử dụng hiệu quả với nồi hơi công suất lớn có đi kèm bộ điều chỉnh tăng giảm lửa.
## Hệ thống ống gió
Hệ thống ống gió đưa không khí điều hòa đến các phòng. Tùy theo kiểu tòa nhà, ống gió lấy 100% không khí ngoài trời (như cho các phòng thí nghiệm) hoặc trộn lẫn không khí tái sử dụng trong nhà và không khí ngoài trời. Trong các tòa nhà thương mại có các kiểu ống gió sau:
**Ống gió lưu lượng không đổi**(Constant air volume - CAV) là hệ thống đưa lượng khí không đổi khi nhiệt độ khí cấp thay đổi. Nếu hệ thống CAV phục vụ cho nhiều không gian khác nhau, không khí cấp được làm lạnh tại trung tâm theo nhu cầu không gian cần làm lạnh lớn nhất. Các không gian khác nếu lạnh quá thì không khí được sởi ấm lại tại cửa gió ra. Ống gió lưu lượng không đổi với bộ sởi ấm lại không hiệu quả năng lượng vì mất năng lượng làm lại rồi lại phải sởi ấm không khí. CAV đáp ứng nhu cầu cho mọi không gian. Lưu lượng không khí không đổi làm giảm điểm "nghẽn khí", và việc làm nóng lại đáp ứng nhu cầu các phòng khác nhau. **Ống gió lưu lượng thay đổi**(Variable air volume - VAV) thay đổi lượng gió cho từng không gian trong khi giữ nhiệt độ không khí cấp không đổi. Hệ thống tiết kiệm năng lượng quạt gió và nhiệt sởi ấm hơn ống gió lưu lượng cố định. Tuy nhiên hệ thống VAV rất khó đảm bảo nhiệt độ phòng đồng nhất khi tốc độ gió thấp. Khi đó cần có thêm bộ sởi ấm. **Cửa gió khuếch tán tốc độ thấp (Low-flow air diffusers)**trong hệ thống ống gió lưu lượng thay đổi giúp duy trì tốc độ không khí phân tán vào không gian với tốc độ thấp. Thiết bị có dạng thụ động hoặc chủ động. Cửa gió khuếch tán tốc độ thấp thụ động được thiết kế để trộn không khí cấp với không khí trong phòng một cách hiệu quả tại tốc độ gió thấp. Bộ khuếch tán chủ động thực tế quay vị trí van xả ra bộ khuếch tán để trộn không khí tốt nhất tại tốc độ gió thấp. Bộ khuếch tán chủ động có thể dùng làm cửa gió. **Cửa gió dùng quạt cho hệ thống ống gió lưu lượng thay đổi (Fan-powered VAV terminal units)**là phương pháp khác cải thiện việc phân tán không khí tại tốc độ gió thấp. Hệ thống kết hợp ưu điểm của VAV làm giảm năng lượng tiêu thụ của quạt trung tâm và bộ sởi ấm lại, với ưu điểm của CAV duy trì luồng gió đều khắp. Có hai kiểu chính: nối tiếp và song song. Cửa gió quạt nối tiếp đưa gió vào không gian phòng với lưu lượng không đổi, cửa gió quạt song song đưa gió vào với lưu lượng thay đổi nhưng không dưới mức yêu cầu. Cả hai loại cửa gió này đều cho phép quạt trung tâm thổi gió ở mức tối thiểu cho ống gió. **Thổi gió sàn (Raised floor air distribution)**cho phép cấp gió tốc độ thấp, điều chỉnh nhiệt độ chính xác vào không gian phòng so với các phương pháp thổi gió thông thường. Không khí được thổi qua sàn nâng độ cao thay đổi làm phòng có nhiệt độ thấp ở dưới (nơi con người và máy móc vận hành) và nhiệt độ cao hơn ở trên trần. Kiểu thổi gió này ngày càng được sử dụng nhiều do tiết kiệm năng lượng và cá nhân hóa nhiệt độ mong muốn với độ chính xác cao. Kiểu điều hòa này ban đầu sử dụng điều hòa ống gió lưu lượng cố định nhưng bây giờ các nhà sản xuất bắt đầu chuyển sang dùng điều hòa ống gió lưu lượng thay đổi giúp việc thiết kế, lắp đặt và vận hành trên sàn giả dễ dàng hơn. *Hình 1. Gió thổi sàn*.
## HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÓ
Trong vài năm gần đây, hệ thống điều khiển gió ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nếu được lắp đặt và bảo dưỡng đúng, chúng sẽ hoạt động rất tin cậy. Một số công nghệ mới được áp dụng:
**Hệ thống điều khiển số trực tiếp (Direct digital control - DDC)**: dùng bộ điều khiển logic số và cơ cấu chấp hành điện thay cho bộ điều khiển khí nén truyền thống. Hệ thống điều khiển khí nén dùng bộ điều khiển tương tự và cơ cấu chấp hành khí nén. DDC cho phép điều khiển chính xác hơn và theo dõi được từ máy tính trung tâm. DDC cũng ít phải bảo dưỡng hơn hệ thống điều khiển khí nén. Tuy nhiên, bộ điều khiển khí nén có giá thành rẻ hơn DDC. Các hệ thống lai sử dụng cả hai loại DDC và điều khiển khí nén. **Các hệ thống ống gió lưu lượng khí cố định CAV**phải đặt lại để nhiệt độ không khí cấp cho giàn lạnh cung cấp khí ấm nhất có thể cho phòng sử dụng với tốc độ làm mát cao nhất. Việc này làm hạn chế việc sởi ấm toàn hệ thống. Tuy nhiên nhiệt độ không được cao quá nhiệt độ cần thiết để duy trì độ ẩm. Một cách khác để làm giảm sởi ấm là dùng trích khí bypass. Bypass hoạt động như hệ thống lưu lượng khí thay đổi cho phòng, nhưng nhận khí cấp cố định từ quạt trung tâm. **Hệ thống VAV**được thiết kế cho vùng cần 6 tấn lạnh trở lên. Cửa hút (Inlet vane) hoặc tốt hơn là quạt tốc độ thay đổi dùng để điều chỉnh lưu lượng khí. Với hệ thống có cả khí cấp và khí hồi thì cần có thiết bị theo dõi luồng khí để đảm bảo cân bằng giữa khí cấp và khí hồi. **Hệ thống điều khiển theo CO2**điều khiển lượng không khí ngoài trời cấp cho ống gió. Hệ thống theo dõi CO2 trong không khí hồi và điều chỉnh cửa gió ngoài trời (outside air damper) để lượng CO2 trong không khí đạt mức cần thiết. Vì CO2 không bị hút bởi chất liệu xây dựng, văn phòng (thảm, đồ nội thất) nên khi phòng không sử dụng chỉ cần lượng không khí cấp bên ngoài tối thiểu. Một số hệ thống điều khiển CO2 có thiết bị phát hiện chất hữu cơ bay hơi.
## CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
**1.Chiller.** Trong các tòa nhà thương mại, thiết bị dùng làm lạnh nước gọi là chiller. Nước được bơm vào thiết bị điều hòa không khí (AHU) để làm lạnh không khí. Việc làm lạnh dùng quá trình cơ học hoặc hấp thụ. **a. Chiller làm lạnh cơ học** có một hoặc nhiều máy nén khí. Máy nén khí sử dụng động cơ điện, động cơ xăng hoặc tuabin. Làm lạnh đến mức yêu cầu thông qua việc bật tắt máy nén khí, chạy không tải bớt cấp máy nén khí, hoặc thay đổi tốc độ nén. Có các kiểu máy nén khí sau: **Máy nén khí pistion (Reciprocating compressor)**dùng trong làm mát trực tiếp bằng không khí (air-cooled direct expansion - DX) cho gia đình và khu thương mại nhỏ. Chiller trong các hệ thống náy có công suất khoảng từ 10 đến 200 tấn. Nếu muốn phì hợp non tải và đạt hiệu quả cao năng lượng, nên sử dụng nhiều máy nén khí cho một hệ thống. **Máy nén khí xoắn ốc (Scroll compressor)**cho công suất từ 1 đến 15 tấn. Các chiller công suất 20 đến 500 tấn sử dụng nhiều máy nén khí. Máy nén khí xoắn ốc ít yêu cầu bảo dưỡng hơn máy nén khí piston. **Máy nén khí trục vít (Rotary screw compressor)**dùng cho các chiller công suất từ 75 đến 500 tấn. **Máy nén khí li tâm (Centrifugal compressor)**dùng cho chiller công suất từ 100 đến 7000 tấn. Máy nén khí li tâm chỉ dùng cho chiller công suất rất lớn.
b.
**Chiller hấp thụ (Absorption chillers)** là thiết bị nhiệt tạo ra nước chiller qua quá trình hấp thụ. Chiller hấp thụ nhiệt có loại đốt trực tiếp, dùng khí tự nhiên hay dầu, hoặc đốt gián tiếp. Đốt gián tiếp sử dụng nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau: nước hoặc hơi nóng từ nồi hơi, hơi nóng từ máy sởi, hoặc khí gas. Chiller hấp thụ nhiệt có thể là loại tác động đơn (single-effect) sử dụng một máy tạo hơi hoặc tác động kép (double-effect) sử dụng hai máy tạo hơi. Chiller tác động kép dùng hai máy tạo hơi cho hiệu quả năng lượng cao hơn.
c.
**Máy làm mát bay hơi (Evaporative coolers)** là thiết bị làm mát không khí bằng cách tạo độ ẩm và sau đó làm không khí bay hơi. Thiết bị hiệu quả với khu vực không khí khô. Sử dụng thiết bị sẽ làm giảm công suất đỉnh hệ thống so với sử dụng chiller điện. **d. Thông thường hiệu quả hoạt động đầy tải chiller sẽ có tiêu thụ điện như sau:**
- Chiller điện làm lạnh bằng không khí công suất nhỏ vào khoảng 1.6-1.1 kW / tấn (Hệ số hiệu suất ( Coefficient of Performance -COP) từ 2.2 đến 3.2).
- Chiller điện làm lạnh bằng không khí công suất trung bình và lớn vào khoảng 0.95-0.85 kW / tấn (COP từ 3.7 đến 4.1).
- Tương tự chiller điện làm lạnh bằng nước hiệu suất 0.8-0.7 kW / tấn (COP từ 4.4 đến 5.0). Loại chiller có mức tiêu thụ thấp hơn 0.6-0.5 kW/ tấn (COP từ 5.9 đến 7.0) là loại hiệu quả năng lượng, nhưng cần xem kĩ công suất non tải.
- COP của chiller hấp thụ sẽ khoảng 0.4-0.6 cho chiller tác động đơn, và 0.8-1.05 cho chiller tác động kép.
- Engine-driven chiller đạt COP từ 1.2 đến 2.0
2.
** Giàn ngưng tụ (Condensers)** là thiết bị trao đổi nhiệt cho chiller để loại bỏ nhiệt nóng thải ra từ không gian được điều hòa. Giàn ngưng tụ gồm có loại làm lạnh bằng khí và loại làm lạnh bằng nước. Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước thường lắp trong tháp giải nhiệt trên nóc nhà dùng thải nhiệt nóng ra môi trường, tuy nhiên nó có khả năng thải nhiệt nóng vào lòng đất hoặc nước sông. **Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng không khí (Air-cooled condensers)**thường nhỏ và gọn (công suất nhỏ hơn 120 tấn). Chi phí đầu tư ban đầu ít hơn giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước, nhưng không cho phép chiller hoạt động hiệu quả. **Giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước (Water-cooled condenser)**dùng nước làm lạnh trực tiếp từ giàn ngưng tụ bay hơi hoặc gián tiếp từ tháp giải nhiệt. Nhiệt độ thấp hơn đạt được bằng cách làm bay hơi nước cho phép chiller sử dụng giàn ngưng tụ làm lạnh bằng nước hoạt động hiệu quả hơn.
- Thiết bị
**waterside economizer**bao gồm bộ điều khiển và trao đổi nhiệt lắp đặt giữa vòng tuần hoàn nước tháp giải nhiệt và vòng tuần hoàn nước chiller. Khi nhiệt độ không khí ngoài trời thấp hoặc/và không khí khô, nhiệt độ nước tháp giải nhiệt đủ thấp để làm mát nước tuần hoàn chiller mà không cần chạy chiller, tiết kiệm năng lượng. *Hình 2*. *Tháp giải nhiệt*
## ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
1. Điều khiển tác động đáng kể đến việc tiêu thụ năng lượng chiller bao gồm:
**Bộ điều chỉnh tốc độ (Variable speed drives)**giúp đạt hiệu quả năng lượng non tải bằng cách điều chỉnh tốc độ mô tờ với yêu cầu tải chiller, chạy tốc độ thấp hơn là việc chạy tốc độ không đổi chiller.
- Chạy nhiều máy nén hiệu quả hơn một máy nén bằng cách vận hành thêm từng máy nén khi có yêu cầu.
- Bộ điều khiển đặt lại nhiệt độ nước khi nhu cầu giảm, cho phép hoạt động hiệu quả hơn.
2. Các cách làm tăng hiệu quả năng lượng tháp giải nhiệt bao gồm:
- Quạt tốc độ thay đổi hay dùng nhiều quạt.
- Đặt lại nhiệt độ cầu ướt (Wet-bulb), khi nhiệt độ nước lạnh điều chỉnh theo nhiệt độ và độ ẩm không khí bên ngoài (thay cho việc giữ nguyên).
- Quạt và bơm dùng biến tần để giảm năng lượng tiêu thụ khi chạy non tải.
3. Bộ điều khiển chiller tích hợp theo dõi và máy tính hóa tối thiểu năng lượng tổng hợp sử dụng cho chiller, tháp giải nhiệt, quạt và bơm. Thiết bị này tạo hiệu quả đáng kể (mặc dù khó khăn để thực hiện) hơn là phương pháp tối ưu cho từng thiết bị.
## THIẾT BỊ THU HỒI NHIỆT
Thiết bị thu hồi nhiệt là thành phần quan trọng làm tăng hiệu quả HVAC.
Các kiểu thiết bị thu hồi nhiệt bao gồm:
a. Air-to-air heat exchange: thu hồi nhiệt từ gió dòng thải cho gió dòng cấp. Thường có các dạng sau:
Tấm trao đổi nhiệt với hiệu suất 60%-75%.
Trao đổi nhiệt dùng glycol (Glycol loop heat exchanger) hiệu suất từ 50%-70%.
Trao đổi nhiệt ống chùm (Heat pipe ) hiệu suất lên hơn 80%.
b. Bánh xe hút ẩm (Desiccant wheel) thu cả nhiệt hợp lý và nhiệt tiềm ẩn, với hiệu suất lên đến 85%. Bánh xe hút ẩm không khí bằng cách quay bánh xe trong luồng không khí cần được làm khô. Độ ẩm tách ra từ luồng không khí. Khi bánh xe quay làm văng phần nước ẩm từ vật liệu hút ẩm sang luồng không khí khác. Hai phương pháp tái tạo năng lượng hay được sử dụng:
Bánh xe thu hồi năng lượng lắp ở cửa lọc bên ngoài và thải không khí ra. Một phần độ ẩm không khí thải ra được tái sử dụng lại.
Bộ hút ẩm dùng gas lắp bên ngoài cửa lọc khí hoặc bên ngoài luồng khí cấp. Không khí bên ngoài làm ấm bằng gas và thổi qua bánh xe để tạo lại đổ ẩm.
c. Các dạng trao đổi nhiệt khác bao gồm:
- Làm lạnh bay hơi gián tiếp (Indirect evaporative cooling - IDEC) dùng nước bay hơi làm lạnh không khí.
- Chiller thu hồi nhiệt chạy điện thu hồi 50% nhiệt thải ra, sử dụng giàn ngưng tụ.
- Chiller hấp thụ / làm nóng sử dụng một phần (khoảng 50%) nhiệt đầu vào cho việc làm lạnh và còn lại cho việc sởi ấm.
- Chiller chạy gas thu hồi nhiệt thải ra (khoảng 20% đến 50%).
## ĐỒNG PHÁT NHIỆT ĐIỆN (COGENERATION)
Đồng phát là cách phát điện sử dụng nhiệt nóng thải ra thu hồi từ nước nóng, quá trình làm nóng hoặc làm mát hấp thụ. Các thiết bị phát điện đồng phát có công suất phổ biến từ 60-600 KW. Một số hãng đang nghiên cứu sản xuất ra thiết bị đồng phát có công suất nhỏ hơn (dưới 4k W).
## PHÁT ĐIỆN FUEL CELLS
Phát điện fuel cell dùng nước kết hợp phản ứng hóa học tạo ra điện. Nhiệt thải ra từ quá trình này được thu hồi và sử dụng trong đồng phát điện. Hiện nay thiết bị fuel cell trong tòa nhà có công suất tối thiểu 200 kW.
## CÔNG CỤ DÙNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
Có nhiều phần mềm dùng mô phỏng năng lượng sử dụng của tòa nhà với các hệ thống HVAC và cách điều khiển khác nhau. Bao gồm công cụ đơn giản phân tích từng bộ phận HVAC đến công cụ phức tạp phân tích sử dụng của cả tòa nhà.
**Phần mềm mô phỏng năng lượng tiêu thụ cả tòa nhà:**
DOE-2
EnergyPlus™
**Phần mềm phân tích năng lượng từng bộ phận**
MotorMaster
Pumping System Assessment Tool

Server: Apache

Connection: Upgrade, close

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0


markdown:
*
Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà.
Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Diễn Ðàn.
Vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi.
Xin điểm đạo và các vấn đề khác, xin email về: matgiao@yahoo.com
*

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: private, no-cache="set-cookie"

Set-Cookie: phpbb3_fwcmv_sid=c428271896b725a908aac8c8fc9a6a13; expires=Thu, 21-Mar-2019 04:56:11 GMT; path=/; domain=vutruhuyenbi.com; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text: Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Diễn Ðàn. Vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Xin điểm đạo và các vấn đề khác, xin email về: matgiao@yahoo.com

Set-Cookie: phpbb3_fwcmv_sid=94de5e233f765257f4011ef590a8e6ff; expires=Thu, 21-Mar-2019 04:49:57 GMT; path=/; domain=vutruhuyenbi.com; HttpOnly


Set-Cookie: phpbb3_fwcmv_sid=e2e93816d6e9a9f5e9f7201a2ed194a4; expires=Thu, 21-Mar-2019 04:46:00 GMT; path=/; domain=vutruhuyenbi.com; HttpOnly


text:
-
smskmytien
- Dị Giới, Xuyên Không
- Sưu tầm
- Đang cập nhật
- 14379
Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ
Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ Review Rating: 8.79 out of 10 based on 7 reviews.
Một tuổi, cô là đứa bé thông minh sống hạnh phúc bên ba mẹ.
Năm tuổi, cô bị chính họ ruồng bỏ vì cái đam mê y dược cùng hòa bình nhân loại. Họ quăng cô cho một người bạn nào đó của mình mà chả hề thương xó. Lúc ấy, cô là đứa bé bị bỏ rơi.
Nhưng sự thật có phải là thế chăng ? Hay bởi xuyên không mà ra?
Một đứa bé đáng yêu linh động dần trở nên sống nội tâm, lạnh nhạt. Kể từ đó, cô điên cuồng lao vào học tập, nghiên cứu y dược . Sẽ có một ngày, cô cho ba mẹ mình thấy được những điều mà họ không thể thực hiện, cô sẽ làm được và làm tốt nhất. Đó là động lực để tạo nên một tiểu siêu thiên tài ra đời.
Cô bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Ở đó, cô được "tự do và tự lập."
Một ngày đẹp trời, một tên thiếu niên tuấn mĩ đến trước mặt cô, hiếp mắt cười nói: "Quả là một vật thí nghiệm lí tưởng."
Và sau đó, một sinh vật nửa người-nửa máy đã được tạo thành. Cứ đọc truyện sẽ rõ nhé, mời các bạn cùng theo dõi.
5 Chương mới cập nhật Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ
Chương 38 - Cứu Hay Không Cứu ?17/04/2017
Chương 37 - Bị Tấn Công02/04/2017
Chương 36 - Thoát Khỏi (4)29/03/2017
Chương 35 - Thoát Khỏi (3)18/03/2017
Chương 34 - Vượt Ngục (2)18/03/2017
Danh sách chương Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ
Chương 1 - Tin Vui.28/06/2016
Chương 2 - Gặp Nạn28/06/2016
Chương 3 - Trao Đổi28/06/2016
Chương 4 - Bị Vứt Bỏ28/06/2016
Chương 5 - Cuộc Sống Mới28/06/2016
Chương 6 - Gặp Gỡ29/06/2016
Chương 7 - Nửa Người - Nửa Máy29/06/2016
Chương 8 - Chương 8.1: Âm Mưu29/06/2016
Chương 9 - Chương 8.229/06/2016
Chương 10 - Chương 9: Đào Tẩu - Xuyên Qua29/06/2016
Chương 11 - A Tĩnh30/06/2016
Chương 12 - Các Ngươi Là Yêu Quái ?!04/07/2016
Chương 13 - Cứu Người04/07/2016
Chương 14 - Chương 14.1: Sơ Tu04/07/2016
Chương 15 - Nàng Là Dị Năng Giả ?12/07/2016
Chương 16 - Món Quà Đặc Biệt13/07/2016
Chương 17 - Giải Độc13/07/2016
Chương 18 - Chương 17.202/09/2016
Chương 19 - Chương 18.1: Trùng Thiên Là Tên Sắc Lang02/09/2016
Chương 20 - Chương 18.204/09/2016
Chương 21 - 19: Bị Tập Kích.04/09/2016
Chương 22 - 20: Người Thật Sự Yêu Thương04/02/2017
Chương 23 - 21: Tam Môn04/02/2017
Chương 24 - 22: Từ Ngũ Phản Bội04/02/2017
Chương 25 - 23: Trở Mặt04/02/2017
Chương 26 - 24: Đệ Nhị Ải, Đệ Nhất Môn04/02/2017
Chương 27 - 25: Đệ Nhị Môn: Thôi Miên04/02/2017
Chương 28 - 25: Đệ Nhị Môn: Thôi Miên (2)04/02/2017
Chương 29 - 26: Đệ Tam Môn: Lưới Linh Hồn04/02/2017
Chương 30 - 27: Phần Thưởng05/02/2017
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK

markdown:
[Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ](http://webtruyen.com/than-uy-lam-the-thien-ha-dich-chi-nu/)nói về cô sinh ra là "một cá thể [dị giới](http://webtruyen.com/di-gioi/)nhất" thế giới loài người vào năm 2200-năm của sự chết chóc.
Một tuổi, cô là đứa bé thông minh sống hạnh phúc bên ba mẹ.
Năm tuổi, cô bị chính họ ruồng bỏ vì cái đam mê y dược cùng hòa bình nhân loại. Họ quăng cô cho một người bạn nào đó của mình mà chả hề thương xó. Lúc ấy, cô là đứa bé bị bỏ rơi.
Nhưng sự thật có phải là thế chăng ? Hay bởi
[xuyên không](http://webtruyen.com/xuyen-khong/)mà ra?
Một đứa bé đáng yêu linh động dần trở nên sống nội tâm, lạnh nhạt. Kể từ đó, cô điên cuồng lao vào học tập, nghiên cứu y dược . Sẽ có một ngày, cô cho ba mẹ mình thấy được những điều mà họ không thể thực hiện, cô sẽ làm được và làm tốt nhất. Đó là động lực để tạo nên một tiểu siêu thiên tài ra đời.
Cô bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Ở đó, cô được "tự do và tự lập."
Một ngày đẹp trời, một tên thiếu niên tuấn mĩ đến trước mặt cô, hiếp mắt cười nói: "Quả là một vật thí nghiệm lí tưởng."
Và sau đó, một sinh vật nửa người-nửa máy đã được tạo thành. Cứ
[đọc truyện](http://webtruyen.com/)sẽ rõ nhé, mời các bạn cùng theo dõi.

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: nginx


text:
-
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
- Huyền Huyễn, Ngôn Tình
- sưu tầm
- Ngưng
- 4135
Tiên Tử Dạo Phàm
Tiên Tử Dạo Phàm Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews.
Công chúa hạ phàm một trăm năm, quan Ti Mệnh vất vả một trăm năm. Thiên Quân cho gọi nàng về, nào ngờ nàng lại dắt theo phu quân và bảo bảo.
"Chàng là phu quân ngôn tình cổ đại của con. Chúng con đã bái Thiên Địa ở Thanh Khâu..."
Thiên Quân nổi giận đùng đùng. "Năm đó rõ ràng con hạ phàm, sao lại liên quan tới cả Thanh Khâu?"
"Con... con chỉ là muốn nuôi một con hồ ly nhỏ thôi mà!"
"Đây là đạo lý gì hả?"
"Hồ ly không có lỗi! Lỗi ở chỗ con nuôi nhầm Chiến thần Thanh Khâu!"
Mời bạn đón đọc tựa truyện huyền huyễn hay và hấp dẫn này!
5 Chương mới cập nhật Tiên Tử Dạo Phàm
Chương 3 - Chương 320/04/2017
Chương 2 - Chương 220/04/2017
Chương 1 - Chương 120/04/2017
Danh sách chương Tiên Tử Dạo Phàm
Chương 1 - Chương 120/04/2017
Chương 2 - Chương 220/04/2017
Chương 3 - Chương 320/04/2017
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK

markdown:
[Tiên Tử Dạo Phàm](http://webtruyen.com/tien-tu-dao-pham/)của tác giả Nguyệt Hoa Dạ Tuyết. [Truyện](http://webtruyen.com/)kể về Bích Hoa Công chúa Tử Linh - đứa con gái được Thiên quân sủng ái nhất rất thích quanh quẩn chơi ở chỗ của quan Ti Mệnh. Sách sổ của ông ta quá nhiều, những câu chuyện mà ông ta viết ra cũng không ít, có thể nói là thoại bản ở dưới trần gian. Nàng suốt ngày chìm đắm vào đó rồi gây ra lỗi lầm, buộc phải hạ phàm lịch kiếp.
Công chúa hạ phàm một trăm năm, quan Ti Mệnh vất vả một trăm năm. Thiên Quân cho gọi nàng về, nào ngờ nàng lại dắt theo phu quân và bảo bảo.
"Chàng là phu quân
[ngôn tình cổ đại](http://webtruyen.com/ngon-tinh/)của con. Chúng con đã bái Thiên Địa ở Thanh Khâu..."
Thiên Quân nổi giận đùng đùng. "Năm đó rõ ràng con hạ phàm, sao lại liên quan tới cả Thanh Khâu?"
"Con... con chỉ là muốn nuôi một con hồ ly nhỏ thôi mà!"
"Đây là đạo lý gì hả?"
"Hồ ly không có lỗi! Lỗi ở chỗ con nuôi nhầm Chiến thần Thanh Khâu!"
Mời bạn đón đọc tựa truyện
[huyền huyễn hay](http://webtruyen.com/huyen-huyen/)và hấp dẫn này!


text:
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (14/3) công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 2. Trong đó, số lượng lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 26.083.000 người, tăng 104.000 người so với một năm trước đó.
Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2010.
Mức tăng của số lao động có việc làm đạt 314.000 người vào tháng 9 năm ngoái và ở dưới ngưỡng 300.000 người trong ba tháng liên tiếp, sau đó vượt ngưỡng này vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, sang tháng 2, số lao động có việc làm đã giảm xuống.
Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 2 đạt 59,2%. Tỷ lệ tuyển dụng theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đối với đối tượng lao động từ 15 tuổi tới 64 tuổi đạt 65,8%, tăng 0,1% so với một năm trước.
Số người thất nghiệp trong tháng 2 đạt 1.265.000 người, giảm 76.000 người so với một năm trước.
Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,6%, giảm 0,3% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15 tới 29 tuổi) là 9,8%, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.


markdown:
![ `Paralympic PyeongChang sẽ thay đổi ý thức về nhân quyền với người khuyết tật Bắc Triều Tiên`](http://worldimg.kbs.co.kr/src/images/news/201803/180314093430_k75.jpg?v=20171226)
Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons đánh giá rằng Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018 đang diễn ra một cách thành công, đồng thời cho rằng việc Bắc Triều Tiên tham dự sự kiện này đã gửi thông điệp hy vọng tới toàn thế giới.
Tại lễ hội "Buổi tối của Hàn Quốc" diễn ra tại "Korea House" ở Công viên Olympic Gangneung, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon hôm 13/3, Chủ tịch Parsons nói Chính phủ Hàn Quốc, Ủy ban tổ chức Paralympic PyeongChang, chính quyền tỉnh Gangwon, cùng người dân Hàn Quốc đang tích cực hợp tác để đưa Paralympic PyeongChang trở thành một đại hội thể thao thành công.
Ủy ban Paralympic quốc tế là cơ quan quốc tế phụ trách Paralympic, Thế vận hội dành cho người khuyết tật, tương tự như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Vào tháng 9 năm 2017, ông Parsons đã được bầu làm Chủ tịch IPC. Do đó, Paralympic PyeongChang 2018 là Paralympic đầu tiên diễn ra sau khi ông nhậm chức.
Chủ tịch IPC nhấn mạnh Paralympic PyeongChang là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự một Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật và đây sẽ là một dấu mốc lớn để thay đổi ý thức về nhân quyền đối với người khuyết tật Bắc Triều Tiên.


text:
Hiện tôi đang có căn 3718 chung cư HH2A Linh Đàm cần bán
Diện tích : 45,46 m2
Thiết kế căn : 1 phòng ngủ, 1 vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, logia
Giá gốc 13,5tr/m2
Giá chênh 80 triệu
hướng cửa – Tây bắc, ban công – đông nam
Lưu ý: khi khách hàng mua căn hộ sẽ được chúng tôi hỗ trợ tối đa làm thủ tục vay gói 30.000 tỷ, lãi suất 5%/năm, vay đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 15 năm
Lh :Văn Hòa – 0982118594 khi có nhu cầu mua căn hộ theo yêu cầu,cam kêt với giá chênh thấp nhất
Sàn An Vượng
hh2 linh đàm
Gọi ngay: 0983 721 247

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

X-Powered-By-Plesk: PleskWin


text:
dự án condotel Sonasea Phú Quốc đang nhận được sự chú ý quá to từ giới đầu tư BĐS VN nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ và xác nhận lợi nhuận cao từ đơn vị dự án. tập đoàn CEO Group cam đoan doanh thu của dự án là 10%/năm. Theo đó, khách hàng tham gia chương trình cho thuê sẽ nhận thu nhập đó là 10% chất lượng nhà (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì)/năm sau khi chiết khấu (nếu có).
Xem thêm: Khả năng sinh lời khi mua biệt thự Movenpick Resort Phú Quốc
dự án Sonasea Phú Quốc nằm tại đảo Phú Quốc – hòn đảo nổi tiếng của nước ta thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm. Theo báo cáo của tỉnh Kiên Giang đã có đa số đơn vị Bất Động Sản k nhỏ đầu cơ hàng chục ngàn tỷ đồng vào đảo ngọc Phú Quốc như Vingroup, SunGroup trong đó có CEO Group. Hơn nữa, Hiện nay đảo Phú Quốc mới có trên 10.000 phòng lưu trú nhưng số lượng phòng đạt chuẩn 3 – 5 sao đó là 3.539 phòng phục vụ khoảng 20.000 khách ghé thăm mỗi ngày. thông báo trong tương lai khi trở thành Đặc khu tài chính – hành quan trọng đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc sẽ trở thành đảo du lịch hút khách top 1 VN.
dự án sonasea phú quốc một cơ hội đầu cơ kiếm lợi nhuận không nhỏ cho các chủ đầu tư. Hiếm có một dự án nào mà cơ hội đầu cơ lại không hề nhỏ như tại phú quốc. Bởi vì nơi này không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà thiên nhiên ban tặng mà nó còn thu hút vị khách tới đây hằng năm cho thấy được tiềm năng du lịch của mình.
Phong cách trang trí của biệt thự FLC Vân Đồn
Không có nhận xét nào:

markdown:
**Phú Quốc được tạo dựng ở lô đất SR3 nằm trong khu tụ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort do CEO Group làm chủ thầu đầu tư chính thức khai trương đón khách sau hơn một năm thi công, phục vụ những tiêu chuẩn khắt khe của công ty vận hành khách sạn số một châu Âu Accor.** [Sonasea Condotel](http://ceogroupphuquoc.com/)
dự án condotel Sonasea Phú Quốc đang nhận được sự chú ý quá to từ giới đầu tư BĐS VN nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ và xác nhận lợi nhuận cao từ đơn vị dự án. tập đoàn CEO Group cam đoan doanh thu của dự án là 10%/năm. Theo đó, khách hàng tham gia chương trình cho thuê sẽ nhận thu nhập đó là 10% chất lượng nhà (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì)/năm sau khi chiết khấu (nếu có).
Xem thêm: Khả năng sinh lời khi mua biệt thự
**Phú Quốc** [Movenpick Resort](http://movenpick-resort.com/)
dự án Sonasea Phú Quốc nằm tại đảo Phú Quốc – hòn đảo nổi tiếng của nước ta thu hút hàng triệu lượt khách hàng năm. Theo báo cáo của tỉnh Kiên Giang đã có đa số đơn vị Bất Động Sản k nhỏ đầu cơ hàng chục ngàn tỷ đồng vào đảo ngọc Phú Quốc như Vingroup, SunGroup trong đó có CEO Group. Hơn nữa, Hiện nay đảo Phú Quốc mới có trên 10.000 phòng lưu trú nhưng số lượng phòng đạt chuẩn 3 – 5 sao đó là 3.539 phòng phục vụ khoảng 20.000 khách ghé thăm mỗi ngày. thông báo trong tương lai khi trở thành Đặc khu tài chính – hành quan trọng đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc sẽ trở thành đảo du lịch hút khách top 1 VN.
dự án sonasea phú quốc một cơ hội đầu cơ kiếm lợi nhuận không nhỏ cho các chủ đầu tư. Hiếm có một dự án nào mà cơ hội đầu cơ lại không hề nhỏ như tại phú quốc. Bởi vì nơi này không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà thiên nhiên ban tặng mà nó còn thu hút vị khách tới đây hằng năm cho thấy được tiềm năng du lịch của mình.
Phong cách trang trí của biệt thự
## Không có nhận xét nào:
Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Server: GSE

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Robots-Tag: all

Cache-Control: private, max-age=0

X-XSS-Protection: 1; mode=block


text:
Là chung cư quan trọng trong chiến lược xây dựng vào Quảng bình tập đoàn FLC muốn biến FLC Quảng Bình Resort thành “trái tim”, là điểm nổi bật tạo nên diện mạo mới và chuẩn mực sống mới cho vùng đó, phần lớn hạng mục ở quần thể đó đều do các công ty nổi tiếng nước ngoài đảm nhận từ thiết kế, quản lý thi công đến vận hành, sử dụng. villa FLC Quảng Bình được quy hoạch biến thành một địa danh nghỉ ngơi và giải trí bậc nhất cả nước.
Mặt bằng FLC Quảng Bình Resort
FLC Quảng Bình Resort được chia làm 3 phân khu chính là:
1.Khu sân golf:
Là điểm nhấn của khu quần thể FLC Quảng Bình có quy mô 92,4 ha, tổng mức triển khai một.200 tỷ đồng. Khu sân golf 18 hố dạng links được xây dựng với mục tiêu sánh ngang cùng các sân golf tầm cỡ, tinh tế nhất VNvà.kỳ vọng sẽ là điểm đến của giới chơi golf ở nước và quốc tế.
Sân golf FLC Quảng Bình Resort
2.Mặt thông qua sân golf FLC Quảng Bình Resort
dự án FLC Quảng Bình được quản lý và quy hoạch thi công bởi Flagstick – đơn vị quản lý sân golf hàng đầu của Mỹ. Với sự kết hợp như thế, FLC mong muốn đem lại một sân golf đẳng cấp thế giới cả về kiến trúc lẫn chất lượng.
Cũng tại quần thể sân golf, đơn vị đầu tư FLC sẽ xây dựng xây dựng khu Club House với quy mô 8.000 m2, full tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, được kiến trúc bởi các chuyên gia nước ngoài, mang đến một không gian tiêu chuẩn cho những golf thủ.
3.Khu vui chơi giải trí
Bên cạnh dự án FLC Quảng Bình Golf Links, Khu quần thể văn hóa – du lịch FLC được kiến trúc biến thành 1 khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Ý tưởng xây dựng một khu vui chơi giải trí quy mô và bài bản như Pattaya của Thái Lan, TĐ FLC kì vọng sau khi hoàn thành, địa danh đây sẽ thu hút đa số khách du lịch khi đến với Quảng Bình.
Mặt thông qua giải trí resort FLC Quảng Bình
những hạng mục được nâng cấp bao gồm:
– Phố đi bộ, chợ đêm, khu mua sắm
– Bể bơi nước mặn lớn nhất VN rộng 5.100m2
– Sky Bar Beach view duy nhất trong Sầm Sơn (trên nóc khách sạn 400 phòng)
– Tuyến phố Đại dương – Phố 3D Art (Nằm trên trục cảnh quan)
– Sky Garden (trên nóc khách sạn 400 phòng)
– Galaxy Park – Công viên dải ngân hà (Khu vui chơi 4 mùa ở nhà kính lớn nhất Việt Nam)
– Magic Wall- Bức tường thần kỳ (Khu vực trình diễn 3D Mapping Show trước hết và duy nhất ở Việt Nam)
– Nhạc nước (Khu vực hồ không gian công viên)
– Nhà hàng/ Bar/Pub
– Khách sạn & Resort tiêu chuẩn QT 5* rất đáng mong đợi
– Quảng trường biển tấp nập với nhiều sự kiện lớn: Lễ hội văn hóa biển, DJ Festival & Bar Club
– Nhà biểu diễn cá heo – cá sấu – Hải Cẩu
– Rạp chiếu phim 2D – 3D
Không có nhận xét nào:

markdown:
[FLC Quảng Bình](http://flc-quangbinh.net/)được quy hoạch biến thành một địa danh nghỉ ngơi và giải trí bậc nhất cả nước. ![](http://flc-quangbinh.net/wp-content/uploads/2017/05/13934748_622520351257968_4524928393443558074_n.jpg)
Mặt bằng FLC Quảng Bình Resort
FLC Quảng Bình Resort được chia làm 3 phân khu chính là:
1.Khu sân golf:
Là điểm nhấn của khu quần thể FLC Quảng Bình có quy mô 92,4 ha, tổng mức triển khai một.200 tỷ đồng. Khu sân golf 18 hố dạng links được xây dựng với mục tiêu sánh ngang cùng các sân golf tầm cỡ, tinh tế nhất VNvà.kỳ vọng sẽ là điểm đến của giới chơi golf ở nước và quốc tế.
![](http://flc-quangbinh.net/wp-content/uploads/2017/06/san-golf-flc-halong2-1024x546.jpg)
Sân golf FLC Quảng Bình Resort
2.Mặt thông qua sân golf FLC Quảng Bình Resort
dự án FLC Quảng Bình được quản lý và quy hoạch thi công bởi Flagstick – đơn vị quản lý sân golf hàng đầu của Mỹ. Với sự kết hợp như thế, FLC mong muốn đem lại một sân golf đẳng cấp thế giới cả về kiến trúc lẫn chất lượng.
Cũng tại quần thể sân golf, đơn vị đầu tư FLC sẽ xây dựng xây dựng khu Club House với quy mô 8.000 m2, full tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, được kiến trúc bởi các chuyên gia nước ngoài, mang đến một không gian tiêu chuẩn cho những golf thủ.
3.Khu vui chơi giải trí
Bên cạnh dự án FLC Quảng Bình Golf Links, Khu quần thể văn hóa – du lịch FLC được kiến trúc biến thành 1 khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Ý tưởng xây dựng một khu vui chơi giải trí quy mô và bài bản như Pattaya của Thái Lan, TĐ FLC kì vọng sau khi hoàn thành, địa danh đây sẽ thu hút đa số khách du lịch khi đến với Quảng Bình.
![](http://flc-quangbinh.net/wp-content/uploads/2017/06/cong-vien-dem.jpg)
Mặt thông qua giải trí resort FLC Quảng Bình
những hạng mục được nâng cấp bao gồm:
– Phố đi bộ, chợ đêm, khu mua sắm
– Bể bơi nước mặn lớn nhất VN rộng 5.100m2
– Sky Bar Beach view duy nhất trong Sầm Sơn (trên nóc khách sạn 400 phòng)
– Tuyến phố Đại dương – Phố 3D Art (Nằm trên trục cảnh quan)
– Sky Garden (trên nóc khách sạn 400 phòng)
– Galaxy Park – Công viên dải ngân hà (Khu vui chơi 4 mùa ở nhà kính lớn nhất Việt Nam)
– Magic Wall- Bức tường thần kỳ (Khu vực trình diễn 3D Mapping Show trước hết và duy nhất ở Việt Nam)
– Nhạc nước (Khu vực hồ không gian công viên)
– Nhà hàng/ Bar/Pub
– Khách sạn & Resort tiêu chuẩn QT 5* rất đáng mong đợi
– Quảng trường biển tấp nập với nhiều sự kiện lớn: Lễ hội văn hóa biển, DJ Festival & Bar Club
– Nhà biểu diễn cá heo – cá sấu – Hải Cẩu
– Rạp chiếu phim 2D – 3D
## Không có nhận xét nào:
Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin


text:
Lời hát - tụng A Di Đà Phật của ca sĩ Hà Thanh
Lời hát/tụng A Di Đà Phật của ca sĩ Hà Thanh, hình ảnh của Liên Như.
Download file ở phần đính kèm bên phải.
Các bài mới :
- Vía Đức Phật A Di Đà Minh Mẫn
- A Xà Thế Và Học Thuyết Tây Phương Cực Lạc Thích Đạt Ma Phổ Giác
- Từ triết lý đến tín ngưỡng của pháp niệm Phật Thích Đức Trí
- Niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ Quảng Tịnh Cư-Sỹ
- Duy Thức và Tịnh Độ Nguyên tác: Thường Sám, Thích Đức Trí chuyển ngữ (Từ Hán ngữ hiện đại sang Việt ngữ)
Các bài viết khác :
- Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật Đào Văn Bình
- Long Thọ Với Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Tuệ Uyển dịch Việt
- Giảng ký bản yếu giải: Kinh Đức Phật Thích Ca nói về Đức Phật A Di Đà - Phần 2 Tịnh Không pháp sư giảng nghĩa - Thích Nguyên Hùng dịch Việt
- Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư Pháp Sư Đạo Chứng giảng, Thích Minh Quang dịch
- Đức Phật A Di Đà Màu Gì? Nguyên Giác Phan Tấn Hải
- Pháp môn Tịnh Độ trong kinh điển Pàli ĐĐ. Uyên Minh
- Dự Tri Thời Chí Thích Như Điển
- Tịnh Độ Vấn Đáp Thích Vân Phong
- Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc Tác giả: Đại Sư Tông Khách Ba, sơ tổ Tông Hiền Nhân (Gelugpa), viết năm 1395, Anh ngữ: Robert Thomas hiệu đính, Tuệ Uyển chuyển ngữ
- Pháp môn niệm Phật HT. Tịnh Không - Việt dịch: Vọng Tây cư sĩ - Biên tập: Giác Minh Duyên - Diệu Thuý
Đánh giá bài viết này
Các đính kèm
Cùng tác giả
- Rắc Rối Về Phật Giáo Của Bà San Suu Kyi
- TT. Thích Nguyên Tạng và Cuộc Đời Của Đức Đạt Lai Lạt Ma
- Chẳng Tu Như Diễn Viên Sân Khấu Bạn ơi,
- Khi Bạn Tắt Máy Truyền Hình
- Chuyện Ăn Trộm Chuông Chùa
- Đọc sách “Thiền Tập Trong Đời Thường” của Nguyên Giác
- Ảo Ảnh Của Tâm
- Mối Lo Của Con Người
- Sự Thương-Ghét Của Con Người
- Phước Báu Là Gì và Ở Đâu?
Bình luận (1 đã gửi)
Niem Phat cau nguyen cho the gioi hoa binh,chung sanh an lac!Chung ta hay niem Phat nha!
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK (
đã gửi)

markdown:
# Lời hát - tụng A Di Đà Phật của ca sĩ Hà Thanh
![ image](http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2010/quy3/34061249358377_991032300.jpg)
**Lời hát/tụng A Di Đà Phật của ca sĩ Hà Thanh, hình ảnh của Liên Như.**
Download file ở phần đính kèm bên phải.
Các bài mới :
-
[Vía Đức Phật A Di Đà](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/19407-via-duc-phat-a-di-da.html) *Minh Mẫn*
-
[A Xà Thế Và Học Thuyết Tây Phương Cực Lạc](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/18252-a-xa-the-va-hoc-thuyet-tay-phuong-cuc-lac.html) *Thích Đạt Ma Phổ Giác*
-
[Từ triết lý đến tín ngưỡng của pháp niệm Phật](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/17997-tu-triet-ly-den-tin-nguong-cua-phap-niem-phat.html) *Thích Đức Trí*
-
[Niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/17046-niem-phat-bon-chu-hay-sau-chu.html) *Quảng Tịnh Cư-Sỹ*
-
[Duy Thức và Tịnh Độ](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/16767-duy-thuc-va-tinh-do.html) *Nguyên tác: Thường Sám, Thích Đức Trí chuyển ngữ (Từ Hán ngữ hiện đại sang Việt ngữ)*
Các bài viết khác :
-
[Sự Mầu Nhiệm và Nét Đẹp Của Niệm Phật](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/4979-Su-Mau-Nhiem-va-Net-Dep-Cua-Niem-Phat.html) *Đào Văn Bình*
-
[Long Thọ Với Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/4735-Long-Tho-Voi-Phat-A-Di-Da-Va-Coi-Tinh-Do.html) *Tuệ Uyển dịch Việt*
-
[Giảng ký bản yếu giải: Kinh Đức Phật Thích Ca nói về Đức Phật A Di Đà - Phần 2](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/4327-giang-ky-ban-yeu-giai-kinh-duc-phat-thich-ca-noi-ve-duc-phat-a-di-da-phan-2.html) *Tịnh Không pháp sư giảng nghĩa - Thích Nguyên Hùng dịch Việt*
-
[Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3909-niem-phat-chuyen-hoa-te-bao-ung-thu.html) *Pháp Sư Đạo Chứng giảng, Thích Minh Quang dịch*
-
[Đức Phật A Di Đà Màu Gì?](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3701-duc-phat-a-di-da-mau-gi.html) *Nguyên Giác Phan Tấn Hải*
-
[Pháp môn Tịnh Độ trong kinh điển Pàli](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3686-phap-mon-tinh-do-trong-kinh-dien-pali.html) *ĐĐ. Uyên Minh*
-
[Dự Tri Thời Chí](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3655-du-tri-thoi-chi.html) *Thích Như Điển*
-
[Tịnh Độ Vấn Đáp](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3650-tinh-do-van-dap.html) *Thích Vân Phong*
-
[Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3587-bai-phat-nguyen-vang-sinh-cuc-lac.html) *Tác giả: Đại Sư Tông Khách Ba, sơ tổ Tông Hiền Nhân (Gelugpa), viết năm 1395, Anh ngữ: Robert Thomas hiệu đính, Tuệ Uyển chuyển ngữ*
-
[Pháp môn niệm Phật](phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/3356-phap-mon-niem-phat.html) *HT. Tịnh Không - Việt dịch: Vọng Tây cư sĩ - Biên tập: Giác Minh Duyên - Diệu Thuý*
#### Đánh giá bài viết này
#### Các đính kèm
#### Cùng tác giả
-
[Rắc Rối Về Phật Giáo Của Bà San Suu Kyi](dien-dan/25738-rac-roi-ve-phat-giao-cua-ba-san-suu-kyi.html)
-
[TT. Thích Nguyên Tạng và Cuộc Đời Của Đức Đạt Lai Lạt Ma](tai-lieu/diem-sach/25665-tt-thich-nguyen-tang-va-cuoc-doi-cua-duc-dat-lai-lat-ma.html)
-
[Chẳng Tu Như Diễn Viên Sân Khấu Bạn ơi,](tin-tuc/25485-chang-tu-nhu-dien-vien-san-khau-ban-oi.html)
-
[Khi Bạn Tắt Máy Truyền Hình](van-hoc/tho/25454-khi-ban-tat-may-truyen-hinh.html)
-
[Chuyện Ăn Trộm Chuông Chùa](van-hoc/truyen/24357-chuyen-an-trom-chuong-chua.html)
-
[Đọc sách “Thiền Tập Trong Đời Thường” của Nguyên Giác](phatgiao-vn/van-hoc-vn/24093-doc-sach-thien-tap-trong-doi-thuong-cua-nguyen-giac.html)
-
[Ảo Ảnh Của Tâm](cuoc-song/19971-ao-anh-cua-tam.html)
-
[Mối Lo Của Con Người](tin-tuc/trong-nuoc/19934-moi-lo-cua-con-nguoi.html)
-
[Sự Thương-Ghét Của Con Người](phat-phap/giao-phap/nc-xh/19432-su-thuong-ghet-cua-con-nguoi.html)
-
[Phước Báu Là Gì và Ở Đâu?](phat-phap/giao-phap/phuoc-duc-cong-duc/19324-phuoc-bau-la-gi-va-o-dau.html)
Niem Phat cau nguyen cho the gioi hoa binh,chung sanh an lac!Chung ta hay niem Phat nha!
## Gửi bình luận của bạn
## BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK (
đã gửi)


text:
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Đăng ký học Excel, VBA cùng GPE tháng 4/2018 - TPHCM
Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản
Giải Pháp Excel
Trang chủ
Diễn đàn
>
Góc học tập
>
Ngoại ngữ
>
English - Learning and Practising
Học tập tiếng Anh, rèn luyện các kỹ năng đọc và viết
Trang 1 của 6 trang
1
2
3
4
5
6
Tiếp >
Sort by:
Tiêu đề
Ngày gửi
Trả lời
Đọc
Bài viết cuối ↓
Dán lên cao
Các Thông báo chương trình & tường thuật "Chat With Me" thường kỳ
ptm0412
,
12 Tháng bảy 2011
...
4
5
6
Trả lời:
102
Đọc:
23,769
An_Truong
19 Tháng mười 2016
Dán lên cao
Translation Practising
ngocmaipretty
,
26 Tháng mười 2008
...
14
15
16
Trả lời:
313
Đọc:
61,414
thanhhao652
10 Tháng sáu 2016
Dán lên cao
English Writing Practising
uudam
,
27 Tháng ba 2008
...
3
4
5
Trả lời:
88
Đọc:
27,583
Anne1811
28 Tháng mười hai 2015
Reopen room "chat with me" on YM, Skype
Anne1811
,
11 Tháng bảy 2011
...
5
6
7
Trả lời:
128
Đọc:
27,872
Đỗ Tú Anh
13 Tháng mười hai 2017
Tại sao chúng ta không có một câu lạc bộ tiếng Anh ?
solomon2211
,
2 Tháng sáu 2010
...
2
Trả lời:
30
Đọc:
6,179
Anne1811
25 Tháng bảy 2017
FUll bộ tài liệu luyện nghe tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao
loving_you_0802
,
10 Tháng mười một 2016
Trả lời:
2
Đọc:
4,171
TRIỆU QUẢNG HÀ
26 Tháng sáu 2017
Hỏi nhanh về dịch tiếng Anh
Romantic_march
,
20 Tháng ba 2010
...
16
17
18
Trả lời:
344
Đọc:
54,437
cadafi
24 Tháng sáu 2017
Ebook giúp ai cũng có thể chinh phục thành công tiếng anh
hien05x2a
,
2 Tháng ba 2017
Trả lời:
1
Đọc:
882
choncam
8 Tháng sáu 2017
Thay thái độ - Đổi cuộc đời
BNTT
,
15 Tháng mười một 2007
...
2
3
4
Trả lời:
68
Đọc:
79,106
bibi1012
31 Tháng tám 2016
Full trọn bộ tài liệu học tiếng anh cho sinh viên.!
dinhhuong1994
,
6 Tháng một 2016
Trả lời:
9
Đọc:
7,125
Lequocvan
15 Tháng tám 2016
Học tiếng Anh với Lifetime - Oxford English Video [English Sub]
quanluu1989
,
9 Tháng bảy 2016
Trả lời:
3
Đọc:
1,959
phukatana
12 Tháng tám 2016
Your baby can read - Tiếng Anh cho bé
quanluu1989
,
23 Tháng bảy 2016
Trả lời:
0
Đọc:
1,567
quanluu1989
23 Tháng bảy 2016
How to improve your english.
cadafi
,
7 Tháng tư 2010
Trả lời:
3
Đọc:
5,551
cuong thanh
2 Tháng bảy 2016
Chat with me
Tigon-ETC
,
7 Tháng mười hai 2009
...
2
Trả lời:
39
Đọc:
14,006
cuong thanh
2 Tháng bảy 2016
Từ vựng về các loại tội phạm
sieu_nhan
,
17 Tháng ba 2013
Trả lời:
1
Đọc:
3,334
cuong thanh
2 Tháng bảy 2016
Kinh nghiệm học ngoại ngữ từ nhà phiên dịch nổi tiếng
bravolaw.it
,
1 Tháng bảy 2013
Trả lời:
3
Đọc:
3,934
halt58
21 Tháng sáu 2016
trọng âm trong tiếng anh
thuyvnnp1
,
20 Tháng mười một 2013
Trả lời:
1
Đọc:
3,556
thanhhao652
10 Tháng sáu 2016
Bất thường trong thi chứng chỉ anh văn
thongnguyen4000
,
18 Tháng năm 2016
Trả lời:
0
Đọc:
3,372
thongnguyen4000
18 Tháng năm 2016
Ôn thi Toeic
ninhmoon
,
11 Tháng bảy 2015
Trả lời:
1
Đọc:
3,092
thien_vu
12 Tháng ba 2016
Các nguồn học tiếng Anh miễn phí
ctvdtrg
,
21 Tháng hai 2016
Trả lời:
1
Đọc:
3,454
huongbn88
26 Tháng hai 2016
School là danh từ đếm được hay không đếm được?
LinDan
,
17 Tháng mười 2014
Trả lời:
2
Đọc:
3,447
Anne1811
12 Tháng mười một 2014
Online English Diary (for everyone)
tramykt86nt
,
20 Tháng một 2010
...
14
15
16
Trả lời:
319
Đọc:
44,328
hilo22
30 Tháng năm 2014
Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh
bravolaw.it
,
20 Tháng sáu 2013
Trả lời:
0
Đọc:
4,312
bravolaw.it
20 Tháng sáu 2013
Hiển thị chủ đề từ 1 đến 20 của 101
Tùy chọn hiển thị chủ đề
Xếp chủ đề theo:
Lần gửi bài cuối
Thời gian tạo chủ đề
Tiêu đề (sắp xếp ABC)
Số lượng trả lời
Số lượt xem
Bài viết đầu được yêu thích
Xếp chủ đề kiểu:
Thứ tự giảm dần
Thứ tự tăng dần
Đang tải...
(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng bài viết)
Show Ignored Content
Trang 1 của 6 trang
1
2
3
4
5
6
Tiếp >
Login with Facebook
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì trạng thái đăng nhập
Giải Pháp Excel
Trang chủ
Diễn đàn
>
Góc học tập
>
Ngoại ngữ
>
Trang chủ
Diễn đàn
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên nổi bật
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
Tin nhắn hồ sơ
Quy định và Nội quy
Đăng bài nhanh
Menu
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Chỉ tìm trong chuyên mục này
Hiển thị kết quả dạng Chủ đề
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm...

MS-Author-Via: DAV

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Powered-By: PleskLin


text:
Thời gian tour: 1 ngày.
Giá tour: 130.000 VNĐ.
Nơi khởi hành: TP. Hồ Chí Minh.
Phương tiện: ô tô.
08h15: Tập trung tại công ty khởi hành đi địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất.
Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây. Địa đạo được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là “đất thép”, nằm ở điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch tết Mậu Thân 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công Sài Sòn.
Khi tham quan địa đạo Củ Chi, quý khách sẽ được tìm hiểu cách du kích VN xưa đã xây dựng, sinh sống và chiến đấu ở địa đạo, được xem những thước phim tài liệu quý báu về chiến tranh, về cách mà quân dân Việt Nam đã chiến thắng vũ khí hiện đại tân tiến chỉ với ý chí dân tộc.
Được tận mắt chứng kiến những vũ khí thô sơ tự chế, bẫy chông bằng tre…, bò trườn trong các đường địa đạo, và xem người dân địa phương làm bánh tráng và rượu gạo.
Ngoài ra, quý khách còn có cơ hội bắn súng tại trường tập bắn ở địa đạo.
14h00: Khởi hành về lại thành phố quý khách có thể chọn dừng chân tại viện bảo tàng Chứng tích chiến tranh hay kết thúc tại văn phòng công ty.
Giá bao gồm: Xe máy lạnh, hướng dẫn viên Anh và Việt.
Giá không bao gồm: Giá vé vào cổng, đồ uống, bữa trưa, phí bắn súng.
Liên hệ:
Viettin Travel
204E Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
ĐT: 08 3833 3108 / Fax: 08 3833 3221
Email: viettintravel@vnn.vn – info@viettintravel.com.vn
Website: www.viettintravel.com.vn – www.viettintravel.vn

markdown:
**Thời gian tour:** 1 ngày.
**Giá tour: **130.000 VNĐ.
**Nơi khởi hành: **TP. Hồ Chí Minh.
**Phương tiện: **ô tô.
08h15: Tập trung tại công ty khởi hành đi địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất.
Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây. Địa đạo được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là “đất thép”, nằm ở điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch tết Mậu Thân 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công Sài Sòn.
Khi tham quan địa đạo Củ Chi, quý khách sẽ được tìm hiểu cách du kích VN xưa đã xây dựng, sinh sống và chiến đấu ở địa đạo, được xem những thước phim tài liệu quý báu về chiến tranh, về cách mà quân dân Việt Nam đã chiến thắng vũ khí hiện đại tân tiến chỉ với ý chí dân tộc.
Được tận mắt chứng kiến những vũ khí thô sơ tự chế, bẫy chông bằng tre…, bò trườn trong các đường địa đạo, và xem người dân địa phương làm bánh tráng và rượu gạo.
Ngoài ra, quý khách còn có cơ hội bắn súng tại trường tập bắn ở địa đạo.
14h00: Khởi hành về lại thành phố quý khách có thể chọn dừng chân tại viện bảo tàng Chứng tích chiến tranh hay kết thúc tại văn phòng công ty.
**Giá bao gồm:** Xe máy lạnh, hướng dẫn viên Anh và Việt. **Giá không bao gồm:** Giá vé vào cổng, đồ uống, bữa trưa, phí bắn súng. **Liên hệ:**
**Viettin Travel**
204E Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM
ĐT: 08 3833 3108 / Fax: 08 3833 3221
Email: viettintravel@vnn.vn – info@viettintravel.com.vn
Website: www.viettintravel.com.vn – www.viettintravel.vn

Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0


text:
Đạo diễn: Park Chul-Kwan
Thể loại: Phim Lẻ, Hàn Quốc, Hành Động, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài: Đang cập nhật
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2012
Diễn viên: Go Hyun-Jung, Yu Hae-Jin, Sung Dong-Il, Lee Moon-Sik, Ko Chang-Seok
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Phim Miss Conspirator
"Miss Conspirator ": Chun Soo Ro (Go Hyun-Jung) là một cô gái quá lứa lỡ thì mắc bệnh hoảng sợ, thường phải dựa dẫm vào người em gái.Một lần nọ khi cơn hoảng sợ lại bùng phát, Chun Soo Ro đã được một nữ tu giúp đỡ. Đổi lại, Chun Soo Ro đã giao giúp nữ tu quà tặng đến cho một người mà không ngờ mình sẽ dính vào một chuyện đã khiến đời cô thay đổi hoàn toàn... Trong tình cảnh bị cả cảnh sát và hai băng nhóm tội phạm truy lùng. Liệu Chun Soo Ro sẽ ứng phó thế nào khi phải chạy trốn trong tinh thần hoảng loạn cực độ?
Thể loại: Phim Lẻ, Hàn Quốc, Hành Động, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài: Đang cập nhật
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2012
Diễn viên: Go Hyun-Jung, Yu Hae-Jin, Sung Dong-Il, Lee Moon-Sik, Ko Chang-Seok
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Phim Miss Conspirator
"Miss Conspirator ": Chun Soo Ro (Go Hyun-Jung) là một cô gái quá lứa lỡ thì mắc bệnh hoảng sợ, thường phải dựa dẫm vào người em gái.Một lần nọ khi cơn hoảng sợ lại bùng phát, Chun Soo Ro đã được một nữ tu giúp đỡ. Đổi lại, Chun Soo Ro đã giao giúp nữ tu quà tặng đến cho một người mà không ngờ mình sẽ dính vào một chuyện đã khiến đời cô thay đổi hoàn toàn... Trong tình cảnh bị cả cảnh sát và hai băng nhóm tội phạm truy lùng. Liệu Chun Soo Ro sẽ ứng phó thế nào khi phải chạy trốn trong tinh thần hoảng loạn cực độ?

markdown:
Đạo diễn: Park Chul-Kwan
Thể loại: Phim Lẻ, Hàn Quốc, Hành Động, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài: Đang cập nhật
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2012
Diễn viên: Go Hyun-Jung, Yu Hae-Jin, Sung Dong-Il, Lee Moon-Sik, Ko Chang-Seok
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu:
Thể loại: Phim Lẻ, Hàn Quốc, Hành Động, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài: Đang cập nhật
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2012
Diễn viên: Go Hyun-Jung, Yu Hae-Jin, Sung Dong-Il, Lee Moon-Sik, Ko Chang-Seok
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu:
**Phim Miss Conspirator** **"** **Miss Conspirator**": Chun Soo Ro (Go Hyun-Jung) là một cô gái quá lứa lỡ thì mắc bệnh hoảng sợ, thường phải dựa dẫm vào người em gái.Một lần nọ khi cơn hoảng sợ lại bùng phát, Chun Soo Ro đã được một nữ tu giúp đỡ. Đổi lại, Chun Soo Ro đã giao giúp nữ tu quà tặng đến cho một người mà không ngờ mình sẽ dính vào một chuyện đã khiến đời cô thay đổi hoàn toàn... Trong tình cảnh bị cả cảnh sát và hai băng nhóm tội phạm truy lùng. Liệu Chun Soo Ro sẽ ứng phó thế nào khi phải chạy trốn trong tinh thần hoảng loạn cực độ?


text:
Vừa hứng chịu những tác hại lớn nhất từ cơn bão Haiyan nhưng Cebu Pacific Air của Philippine vẫn mạnh mẽ tung ra khuyến mại giảm giá vé máy bay 80% cho tất cả các chặng bay quốc tế và chặng bay nội địa Philippine. Đây là khuyến mại thứ 2 kể từ ngày hãng Cebu thay đổi giao diện website vào ngày 11/11 vừa qua. Hoan nghênh CebuPacific Air. Các bạn hãy book vé ủng hộ Cebu Pacific Air, ủng hộ Philippine nhé.
Cụ thể, các chặng bay quóc tế được giảm giá bao gồm các chặng bay từ thành phố Manila Philippine đến Bangkok, Beijing, Brunei, Busan, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh, Hong Kong, Incheon, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Macau, Osaka, Shanghai, Siem Reap, Singapore, Taipei, Xiamen, Dubai or Phuket New. Chặng bay mà chắc chắn các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất là Tp. Hồ Chí Minh đi Manila và ngược lại. Muavere.com đã kiểm tra và đúng như thông báo, hiện trong tháng 12 và các tháng sau đó như tháng 1-2 đang có vô số giá giảm 80%, sớm thì có các ngày 6/12 và 17/12 như hình dưới đây.
Một số điều nên lưu ý để đặt được vé giảm giá 80% của CebuPacific Air:
Loại vé bán là Litefare (giá chưa có hành lý ký gửi). Nếu bạn mua thêm hành lý ký gửi sẽ tính thêm. Dấu hiệu nhận biết giá khuyến mại là bên trên giá hiển thị sẽ có dòng chữ này: “Discounted @ 80%”. Ngoài loại vé lite fare, quý khách sẽ có thêm sự lựa chọn thứ 2 là mua vé Year-round fares với điều kiện linh hoạt hơn.
Ngày khởi hành quy định là 1/12/2013 đến 31/3/2014 của năm sau. Hiện tại muavere.com kiểm tra thấy tháng 12 còn ít vé, nên các bạn nên lập kế hoạch đi trong tháng 1, 2, 3.
Vé giảm giá 80% chỉ mở bán đến hết ngày 17/11/2013 hoặc cho đến khi số ghế khuyến mại đã được bán hết. Do đó các bạn đừng chần chờ kẻo lỡ cơ dịp nhé. Mọi nhu cầu đặt vé qua đại lý vui lòng liên hệ Vòng Tròn Số. Hiện có nhiều khuyến mại vé máy bay trong tháng 11/2013. Mời liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Trả lời

markdown:
Vừa hứng chịu những tác hại lớn nhất từ
[cơn bão Haiyan](http://www.muavere.com/2013/11/09/khuyen-cao-va-cach-kiem-tra-thong-tin-chuyen-bay-thay-doi-do-bao-haiyan/) nhưng **Cebu Pacific Air** của Philippine vẫn mạnh mẽ tung ra **khuyến mại giảm giá vé máy bay 80%** cho tất cả các chặng bay quốc tế và chặng bay nội địa Philippine. Đây là khuyến mại thứ 2 kể từ ngày hãng Cebu thay đổi giao diện website vào ngày 11/11 vừa qua. Hoan nghênh CebuPacific Air. Các bạn hãy book vé ủng hộ Cebu Pacific Air, ủng hộ Philippine nhé.
Cụ thể, các chặng bay quóc tế được giảm giá bao gồm các chặng bay từ thành phố Manila Philippine đến Bangkok, Beijing, Brunei, Busan, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh, Hong Kong, Incheon, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Macau, Osaka, Shanghai, Siem Reap, Singapore, Taipei, Xiamen, Dubai or Phuket New. Chặng bay mà chắc chắn các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất là Tp. Hồ Chí Minh đi Manila và ngược lại. Muavere.com đã kiểm tra và đúng như thông báo, hiện trong tháng 12 và các tháng sau đó như tháng 1-2 đang có vô số giá giảm 80%, sớm thì có các ngày 6/12 và 17/12 như hình dưới đây.
![ cebupacific-giam-gia-80-15nov13c](http://www.muavere.com/wp-content/uploads/cebupacific-giam-gia-80-15nov13c.jpg)
## Một số điều nên lưu ý để đặt được vé giảm giá 80% của CebuPacific Air:
Loại vé bán là Litefare (giá chưa có hành lý ký gửi). Nếu bạn mua thêm hành lý ký gửi sẽ tính thêm. Dấu hiệu nhận biết giá khuyến mại là bên trên giá hiển thị sẽ có dòng chữ này: “Discounted @ 80%”. Ngoài loại vé lite fare, quý khách sẽ có thêm sự lựa chọn thứ 2 là mua vé Year-round fares với điều kiện linh hoạt hơn.
Ngày khởi hành quy định là 1/12/2013 đến 31/3/2014 của năm sau. Hiện tại muavere.com kiểm tra thấy tháng 12 còn ít vé, nên các bạn nên lập kế hoạch đi trong tháng 1, 2, 3.
Vé giảm giá 80% chỉ mở bán đến hết ngày 17/11/2013 hoặc cho đến khi số ghế khuyến mại đã được bán hết. Do đó các bạn đừng chần chờ kẻo lỡ cơ dịp nhé. Mọi nhu cầu đặt vé qua đại lý vui lòng liên hệ
[Vòng Tròn Số](http://www.muavere.com/lien-he/). Hiện có nhiều [khuyến mại vé máy bay trong tháng 11/2013](http://www.muavere.com/2013/11/14/ve-may-bay-khuyen-mai-thang-112013-dot-2/). Mời liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
## Trả lời Hủy

Link: <http://www.muavere.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://www.muavere.com/?p=7168>; rel=shortlink


text:
ĐC: Tập thể trường cán bộ thương mại Trung Ương, Phố Vĩnh Hưng, P Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam
Văn phòng: Kiot 07 CT11 KĐT Kim Văn Kim Lũ, Nghiêm Xuân Yên, P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
MST: 0104564113
Điện thoại: 0242 123 0909 Mobile: 0916 878 180 - 0989 644 249 Mr Quê 0974 476 833 Mrs Tình
Số tài khoản:
Tài khoản cá nhân: STK: 0021001591286 Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội, Chủ TK Đoàn Văn Quê
Số tk Cty : Tài khoản : 0021000306729 Tại : Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Email: mucinminhkhue@gmail.com
chothuemayinmayphoto@gmail.com Zalo: 0989644249 hoặc 0974476833
Chuyên: Máy tính, máy in, máy photocopy, linh kiện máy văn phòng
Dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in, máy photocopy và dịch vụ cho thuê máy in, máy photocopy
- Số ĐKKD 0104564113 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 19/04/2010
- Người đại diện: Đoàn Văn Quê

markdown:
ĐC: Tập thể trường cán bộ thương mại Trung Ương, Phố Vĩnh Hưng, P Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam
Văn phòng: Kiot 07 CT11 KĐT Kim Văn Kim Lũ, Nghiêm Xuân Yên, P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
MST: 0104564113
Điện thoại: 0242 123 0909 Mobile: 0916 878 180 - 0989 644 249 Mr Quê 0974 476 833 Mrs Tình
Số tài khoản:
Tài khoản cá nhân: STK: 0021001591286 Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội, Chủ TK Đoàn Văn Quê
Số tk Cty : Tài khoản : 0021000306729 Tại : Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Email:
[mucinminhkhue@gmail.com](mailto:mucinminhkhue@gmail.com) [chothuemayinmayphoto@gmail.com](mailto:chothuemayinmayphoto@gmail.com) Zalo: 0989644249 hoặc 0974476833
Chuyên: Máy tính, máy in, máy photocopy, linh kiện máy văn phòng
Dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in, máy photocopy và dịch vụ cho thuê máy in, máy photocopy
- Số ĐKKD 0104564113 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 19/04/2010
- Người đại diện: Đoàn Văn Quê

X-Powered-By: UrlRewriter.NET 1.7.0


text:
-
Phụ kiện ASUS
-
Ốp lưng Asus Zenfone Max hiệu Nillkin dạng sầnSản phẩm ốp lưng Asus Zenfone Max hiệu Nillkin được làm bằng
-
Ốp lưng Asus Zenfone 2 Laser (ZE550KL)Sản phẩm ốp lưng Asus Zenfone 2 Laser (ZE550KL) hiệu Nillkin được
-
Ốp lưng Asus Zenfone Go hiệu Nillkin dạng sầnSản phẩm ốp lưng Asus Zenfone Go hiệu Nillkin được làm bằng
-
Ốp lưng Asus Zenfone Selfie hiệu Nillkin dạng sầnỐp lưng Asus Zenfone Selfie hiệu Nillkin được làm bằng vật liệu
-
Ốp dẻo trong suốt siêu mỏng Asus Zenfone SelfieỐp lưng Asus Zenfone Selfie làm bằng chất liệu silicon dẻo, thiết
-
-
Phụ kiện
-
Ốp viền kim loại kèm nắp sau HTC One M9ỐP VIỀN KIM LOẠI HTC ONE M9 KIÊM MẶT SAU TRƯỢT LÊN
-
Ốp lưng HTC One X hiệu imak Cowboyimak là hãng phụ kiện đến từ Hồng Kông chuyên sản xuất
-
Bao da HTC One E9 Plus hiệu Nillkin SparkleSparkle Leather là mẫu bao da mới nhất của hãng Nillkin, vừa
-
Viền Bumper nhôm siêu mỏng HTC One M7✪ Giao hàng toàn quốc ✪ Thanh toán khi nhận hàng ✪
-
Viền nhôm HTC One MaxViền HTC One Max với chất liệu nhôm thiết kế mỏng, đẹp
-

markdown:
ỐP VIỀN KIM LOẠI HTC ONE M9 KIÊM MẶT SAU TRƯỢT LÊN XUỐNG CỰC CHẤT
✔ Ốp lưng HTC One M9 cấu tạo bởi 2 phần (viền nhôm + nắp sau dạng trượt như hình)
✔ Bảo vệ chắc chắn toàn bộ các cạnh máy mà không bị hở nút chốt như ốp viền nhôm, các góc ...
imak là hãng phụ kiện đến từ Hồng Kông chuyên sản xuất các sản phẩm bao da, ốp lưng thời trang với chất lượng cũng như mẫu mã luôn được đặt lên hàng đầu.
Ốp lưng HTC One X hiệu imak Cowboy dạng vân cát độc đáo, thiết kế siêu mỏng chỉ 0.6 mm giúp không ...
Sparkle Leather là mẫu bao da mới nhất của hãng Nillkin, vừa vặn ôm khít HTC One E9 Plus
- Kiểu dáng gọn nhẹ, thời trang và sang trọng.
- Mặt sau là case nhựa cứng khá mỏng, cùng màu với lớp da phía trước và có lớp nhũ trên bề mặt.
- Mặt trước là lớp PU ...
✪ Giao hàng toàn quốc
✪ Thanh toán khi nhận hàng
✪ Đơn hàng trên 500.000đ miễn phí vận chuyển
✪ Thường xuyên có khuyến mãi cho thành viên
Viền HTC One Max với chất liệu nhôm thiết kế mỏng, đẹp thời trang.
- Khung viền nhôm mỏng với các chi tiết tinh xảo.
- Thiết kế cứng cáp bền bỉ, không gây yếu sóng.
- Nhiều màu sắc lựa chọn.
Ốp lưng HTC One A9 hiệu nillkin được làm bằng chất liệu silicon cao cấp giúp bảo vệ chiếc điện thoại của bạn khỏi va chạm và trầy xước. Ốp lưng hiệu Nillkin dẻo cho dế yêu của bạn có màu sắc trẻ trung, có độ trong suốt khiến cho điện thoại của bạn thêm ...
Ốp lưng HTC Desire 616 hiệu imak trong suốt 100%
- Không làm mất đi thiết kế của máy
- Rất mỏng chỉ 0.8 mm
- Chừa chính xác các chi tiết máy
- Bảo vệ smarphone của bạn không bị trầy xước khi va đập
- Chất liệu nhựa đặc biệt, rất khó bị trầy
- Hàng chính hãng imak ...
Ốp lưng HTC Desire 728 làm bằng chất liệu silicon dẻo, thiết kế trong suốt 100% và chỉ mỏng 0.3mm
Không làm mất đi thiết của máy và bo viền xung quanh, giúp điện thoại của bạn vừa được bảo vệ và thời trang hơn.

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
17CUF
Xem tất cả 1 kết quả
Xem tất cả 1 kết quả
Quạt là một thiết bị dân dụng rất phổ biến, nhất là trong không khí oi bức khó chịu. Các loại quạt điện được bán trên thị trường hiện nay mang rất nhiều nhãn hiệu và chủng loại khác nhau.
Phổ biến nhất hiện nay là loại quạt truyền thống như quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường, quạt trần. Ưu điểm của loại quạt này là có thể tạo một lưu lượng khí rất lớn, giúp làm mát có hiệu quả. Còn có các loại quạt hiện đại như quạt sạc, quạt tháp, quạt phun sương...
Bạn cần lưu ý đến diện tích và cấu tạo căn phòng chọn loại quạt hợp lý. Dùng một quạt trần thì cũng sẽ tiết kiệm điện hơn nhiều so với dùng nhiều quạt nhỏ khác. Nếu ít có nhu cầu thay đổi vị trí đặt quạt, bạn nên chọn loại quạt treo tường nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra cho trẻ em.
Nên lau chùi định kỳ, vệ sinh quạt bằng cách cho dầu vào ổ trục và cho mỡ mới vào hộp số quạt, kiểm tra điện áp định mức của thiết bị xem có phù hợp với điện áp lưới điện trong gia đình bạn hay không…
Quạt điện không đơn thuần chỉ để 'giải nhiệt' cho một mùa nóng mà ngày càng phải đáp ứng được yêu cầu an toàn, tiện lợi hơn và đặc biệt là tuổi thọ sản phẩm phải tốt. Đến với quatdien.com bạn sẽ tìm được cho mình những chiếc quạt ưng ý nhất.
Ngoài ra, nếu bạn muốn mua thêm các thiết bị điện máy khác để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong gia đình. Hãy tham khảo các sản phẩm tại Hệ thống Webiste của chúng tôi

markdown:
## 17CUF
Xem tất cả 1 kết quả
Xem tất cả 1 kết quả
**, nhất là trong không khí oi bức khó chịu. Các loại Quạt là một thiết bị dân dụng rất phổ biến** **P**hổ biến nhất hiện nay là loại quạt truyền thống như **. Ưu điểm của loại quạt này là có thể tạo một lưu lượng khí rất lớn, giúp làm mát có hiệu quả. Còn có các loại quạt hiện đại như quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường, quạt trần** **B**ạn cần lưu ý đến diện tích và cấu tạo căn phòng chọn loại quạt hợp lý. Dùng một ** quạt trần** thì cũng sẽ tiết kiệm điện hơn nhiều so với dùng nhiều quạt nhỏ khác. Nếu ít có nhu cầu thay đổi vị trí đặt quạt, bạn nên chọn loại **quạt treo tường** nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra cho trẻ em. **N**ên lau chùi định kỳ, vệ sinh quạt bằng cách cho dầu vào ổ trục và cho mỡ mới vào hộp số quạt, kiểm tra điện áp định mức của thiết bị xem có phù hợp với điện áp lưới điện trong gia đình bạn hay không… **Quạt điện** không đơn thuần chỉ để 'giải nhiệt' cho một mùa nóng mà ngày càng phải đáp ứng được yêu cầu an toàn, tiện lợi hơn và đặc biệt là tuổi thọ sản phẩm phải tốt. Đến với **quatdien.com** bạn sẽ tìm được cho mình những chiếc quạt ưng ý nhất.
Ngoài ra, nếu bạn muốn mua thêm các thiết bị
**điện máy khác** để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong gia đình. Hãy tham khảo các sản phẩm tại **Hệ thống Webiste** của chúng tôi