markdown:
# Thiết kế chấn lưu
Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36
lượt xem 77
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100718/ngochoa123/80x100/1057_429_05_chuong3_6837.jpg)
##
Thiết kế chấn lưu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Chiếu sáng có thể chiếm tới 40% năng lượng tiêu thụ tại các công sở và trung tâm thương mại khiến chúng trở thành mục tiêu đáng chú ý của những sáng kiến quản lý tiết kiệm năng lượng. Mặc dù gần 90% năng lượng đèn sợi đốt tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt nhưng chúng vẫn thịnh hành trong khắp các ngôi nhà của chúng ta, trong các trung tâm thương mại và công nghiệp. Hoạt động của chúng rất đơn giản và tự điều chỉnh Những nguồn sáng phóng điện tiết kiệm năng lượng thấp áp và cao...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thiết kế chấn lưu
- VEEPL Chương III. Chấn lưu III. CHẤN LƯU Chiếu sáng có thể chiếm tới 40% năng lượng tiêu thụ tại các công sở và trung tâm thương mại khiến chúng trở thành mục tiêu đáng chú ý của những sáng kiến quản lý tiết kiệm năng lượng. Mặc dù gần 90% năng lượng đèn sợi đốt tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt nhưng chúng vẫn thịnh hành trong khắp các ngôi nhà của chúng ta, trong các trung tâm thương mại và công nghiệp. Hoạt động của chúng rất đơn giản và tự điều chỉnh Những nguồn sáng phóng điện tiết kiệm năng lượng thấp áp và cao áp cùng với các chấn lưu điện từ hiệu suất cao và chấn lưu điện tử tần số cao là sự lựa chọn thông dụng hiện nay để trang bị thêm hoặc lắp đặt mới các hệ thống chiếu sáng tiêu tốn ít năng lượng. Không giống như các đèn sợi đốt, các đèn phóng điện không thể mắc trực tiếp vào lưới điện. Trước khi dòng điện ổn định bằng một cách nào đó thì chúng đã tăng và tăng mạnh làm đèn bị quá đốt nóng và phá hủy. Độ dài và đường kính của dây tóc trong đèn sợi đốt chính làm hạn chế dòng chạy qua nó và điều chỉnh ánh sáng phát ra. Thay vì dây tóc đèn phóng điện dùng hiệu ứng hồ quang điện nên nó cần đến phần tử gọi là "chấn lưu" để trợ giúp cho việc phát sáng. Chấn lưu có ba công dụng chính: · cung cấp thế hiệu khởi động một cách chính xác bởi vì đèn cần thế hiệu khởi động lớn hơn thế hiệu làm việc, · làm hợp điện thế nguồn về giá trị điện thế làm việc của đèn, · hạn chế dòng để tránh đèn bị hỏng bởi vì khi hồ quang xuất hiện thì tổng trở của đèn sẽ giảm (hiệu ứng điện trở vi phân âm). Đầu tiên đèn được coi như một khối khí không dẫn giữa hai điện cực. Chấn lưu cần phải cung cấp điện thế để tạo hồ quang giữa hai điện cực. Thế hiệu này được cấp bởi bộ biến áp nằm trong chấn lưu và đôi khi nó được sự trợ giúp của tắcte để tạo xung cao thế. Khi khí trong đèn đã bị iôn hóa, điện trở của đèn sẽ giảm rất nhanh tránh cho điện cực không bị đốt quá nóng. Khi dòng điện đã chạy qua dòng hồ quang khí sẽ nóng lên và tạo áp suất trong ống phóng điện. Áp suất này làm tăng điện trở của dòng hồ quang dẫn đến việc tiếp tục đốt nóng khí và nâng cao áp suất. Chấn lưu cần phải điều khiển thế và dòng để đèn làm việc ổn định tại công suất danh định. Thiếu việc điều khiển dòng của chấn lưu, áp suất sẽ tăng cho đến khi thế đặt vào hai điện cực sẽ giảm, iôn hóa sẽ tắt và đèn sẽ ngừng làm việc. Nếu chấn lưu không thích hợp chúng sẽ khiến đèn làm việc trong trạng thái không tối ưu. Kết quả là đèn không làm việc tại đúng công suất và sẽ không phát đúng ánh sáng, tuổi thọ chúng sẽ giảm đi. Chấn lưu cần phải cung cấp đúng thế hiệu danh định để khởi động và duy trì hồ quang và cần phải điều khiển dòng để đèn làm việc đúng công suất. 35
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Một số chấn lưu tự nó gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho nguồn điện. Những vấn đề của nguồn lưới điện không phải lúc nào cũng là tự có mà thường bị chính các thiết bị (giống như chấn lưu điện từ và điện tử) khi nối vào nguồn điện gây ra. Những cuộn biến áp và tụ điện quá nóng, sự trục trặc của máy tính, các ngắt mạch nhảy thường xuyên, giao thoa của radio và điện thoại là những thứ gây ảnh hưởng lên chất lượng của nguồn điện. Người ta có thể giảm những ảnh hưởng này khi chú ý đến những đặc trưng làm việc của các chấn lưu. III.1. MẠCH CỦA CHẤN LƯU CÓ CÁC KIỂU KHỞI ĐỘNG KHÁC NHAU Tuỳ theo cơ chế khởi động có ba loại mạch chủ yếu của chấn lưu điện từ được dùng hiện nay. Ba loại chấn lưu này được phân loại theo ba kiểu khởi động: kiểu khởi động do đốt nóng trước, kiểu khởi động trong chốc lát và kiểu khởi động nhanh. Cùng với việc sử dụng chấn lưu lai và chấn lưu điện tử có thêm hai loại khởi động nữa: khởi động nhanh cải tiến và kiểu khởi động tức thời của những đèn thuộc loại khởi động nhanh. Khởi động do điện cực được đốt nóng trước (chấn lưu điện từ) Mạch đốt nóng trước được trình bày trên hình H. III.1, nó cấp điện để đốt nóng điện cực trước khi đèn khởi động, đây là kiểu dùng đầu tiên để khởi động đèn huỳnh quang. Cần thiết đốt nóng điện cực để thiết lập sự phóng điện trong đèn. Việc đốt nóng trước này được thực hiện bằng tay hay tự động dùng tắc te mắc nối tiếp với chấn lưu. Khi nguồn điện được cấp, tắc te đóng lại và thông qua chấn lưu một dòng điện chạy qua hai điện cực khiến chúng nóng lên. Sau một vài giây để điện cực đạt đến nhiệt độ nhất định tắc te tự động mở ra. Việc mở của tắc te mà trước đó như H. III.1 Mạch khởi động đốt nóng trước đang làm ngắn mạch khiến cho dòng chạy qua khối khí ở trong đèn. Do hai điện cực được đốt nóng, sự phóng điện được thiết lập và đèn phát ánh sáng. Kiểu khởi động này thường dùng cho đèn huỳnh quang loại ống dài và loại thu gọn (công suất từ 4 đến 30 watt). Đèn ống dài có tắc te ngoài còn đèn huỳnh quang thu gọn có tắc te gắn liền trong đui đèn. Đèn huỳnh quang ống dài khởi động kiểu đốt nóng trước có thể làm việc với chấn lưu khởi động điều khiển. Chấn lưu này có cuộn riêng để đốt nóng điện cực 36
- VEEPL Chương III. Chấn lưu và không cần đến tắc te nữa. Loại chấn lưu này được phát triển muộn hơn sau khi loại chấn lưu khởi động nhanh (xem ở dưới) ra đời. Khởi động ngay (Chấn lưu điện từ và điện tử) Loại đèn kiểu này khởi động ngay không cần đến trợ giúp của tắc te. Để đạt được điều này chấn lưu cần phải cung cấp thế hở mạch có giá trị gấp đến ba lần so với thế hiệu làm việc danh định của đèn. Cao thế này lấy từ cuộn biến áp tự ngẫu lớn nằm ngay trong chấn lưu. Kiểu khởi động này khiến cho chấn lưu có kích thước lớn hơn loại chấn lưu nói ở trên. Chấn lưu kiểu khởi động ngay dùng cho hai đèn có hai dạng: mạch kéo co và mạch nối tiếp theo chuỗi. a. Mạch kéo co (Chấn lưu điện từ) Mạch kéo co khởi động ngay (hình H. III.2) khác với mạch khởi động đốt nóng trước, như đã nói ở trên, ở chỗ nó không có tăc te và thế khởi động lớn. Nó khởi động hai đèn riêng rẽ không phụ thuộc vào nhau. Kiểu H. III.2 Mạch kéo co khởi động ngay khởi động riêng rẽ này khiến chấn lưu lại càng to hơn. Một tụ điện được mắc nối tiếp với một đèn để cải thiện tham số nguồn (xem ở phần dưới). Mạch có cuộn cảm mắc nối tiếp với đèn gọi là mạch trễ (kéo), mạch có tụ điện mắc nối tiếp với đèn gọi là mạch trội (co). Do vậy mạch nói trên có tên gọi là mạch kéo co. b. Mạch nối tiếp theo chuỗi (Chấn lưu điện từ) Để giảm kích thước, cân nặng và giá thành của chấn lưu kiểu kéo co khởi động ngay một loại chấn lưu khác đã được chế tạo (hình H. III.3). Trong mạch chấn lưu này hai đèn mắc nối tiếp và chúng mắc H. III.3 Mạch nối tiếp theo chuỗi nối tiếp với cuộn khởi động đèn. Trong mạch này cuộn khởi động bật ngay một đèn còn 37 H. III.4 Mạch khởi động ngay dùng chấn lưu điện tử
- VEEPL Chương III. Chấn lưu đèn kia tự khởi động sau đấy. Bởi vì hai đèn mắc nối tiếp chấn lưu không cần cấp dòng riêng cho hai đèn như trường hợp trên và làm chấn lưu nhẹ hơn và giảm kích thước được đến 1/3 so với loại chấn lưu trên. c. Mạch khởi động ngay dùng chấn lưu điện tử Mạch khởi động ngay dùng chấn lưu điện tử (hình H. III.4) làm việc giống như mạch kéo co cung cấp cao thế để khởi động độc lập hai đèn được mắc song song. Sau đó chấn lưu điều chỉnh dòng qua hai đèn. Kích thước của chấn lưu nhỏ hơn vì chúng thuộc loại chấn lưu điện tử. Khởi động nhanh (Chấn lưu điện từ và điện tử) Hệ thống chiếu sáng với mạch khởi động nhanh (hình H. III.5) hiện nay đang được phổ biến và thường được dùng cho đèn huỳnh quang 1.2 mét cũng như đèn huỳnh quang thông lượng phát lớn (HO) 800 mA và rất lớn (VHO) H. III.5 Mạch khởi động nhanh 1500mA. Điện cực của đèn được đốt nóng tự động bởi một cuộn biến áp riêng đặt trong chấn lưu khiến không cần dùng đến tắc te, tuy vậy cả bộ đèn cần được tiếp đất cẩn thận để đảm bảo đèn được khởi động tốt. Các đèn cần phải đặt cách nhau 1/2 inch (cho đèn F40T12), 3/4 inch (cho đèn F32T8) hoặc sát nhau (cho đèn 800 mA HO and 1500 mA VHO) trong cùng một chóa đèn để khởi động cho thích hợp. Sau khi đèn đã khởi động các điện cực vẫn được tiếp tục đốt nóng. Do các điện cực luôn được đốt nóng nên thế hiệu cần thiết để khởi động đèn sẽ nhỏ hơn so với mạch khởi động ngay nói ở trên và làm cho kích thước của chấn lưu cũng nhỏ đi. Ánh sáng của đèn có mạch khởi động nhanh phát ngay lập tức vói độ sáng yếu và đạt cực đại trong khoảng 2 giây. Các đèn thường được mắc nối tiếp, nhưng đôi khi các chấn lưu điện tử cũng được mắc song song. Mạch khởi động nhanh cải tiến (Chấn lưu lai) Mạch khởi động nhanh cải tién (hình H. III.6) làm việc giống như mạch khởi động nhanh nhưng tự động ngắt dòng đốt nóng điện cực sau khi đèn đã khởi động. Sau khi sự phóng điện đã được thiết lập thật sự việc đốt nóng điện cực là không cần H. III.6 Mạch khởi động nhanh sửa đổi 38
- VEEPL Chương III. Chấn lưu thiết. Việc ngắt dòng đốt nóng điện cực này giúp tiết kiệm được khoảng 3 watts mỗi đèn. Mạch khởi động tức thời của đèn khởi động nhanh (Chấn lưu điện tử) Loại mạch này được khuyến cáo sử dụng với loại đèn T8 có mạch khởi động nhanh. Giống như mạch khởi động ngay nói ở trên, chấn lưu của loại mạch này cung cấp thế hở mạch lớn đặt vào hai điện cực không được đốt nóng trưóc. Đèn được khởi H. III.7 Mạch khởi động tức thời của đèn khởi động động độc lập với nhau và nhanh được mắc song song với nhau (hình H. III.7). Tuy nhiên loại mạch khởi động này phá hủy điện cực nhanh hơn loại mạch khởi động nhanh, thông thường làm giảm tuổi thọ của đèn đến 25% tuỳ thuộc vào số lần bật tính trên một ngày. Điện cực của đèn T8 được thiết kế đặc biệt để thích ứng với mạch khởi động loại này. III.2 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHẤN LƯU Để lựa chọn chấn lưu cho các ứng dụng trên thực tế cần đẻ ý đến 3 thông tin sau. Đó là loại đèn, số lượng đèn mà chấn lưu phải làm việc đồng thời và thế hiệu lối vào của hệ thống chiếu sáng. Sau khi đã xác định 3 tham số đó thì chấn lưu sẽ được lựa chọn tiếp tục dựa trên các đặc trưng sau đây. Công suất lối vào Đó là tổng công suất cần thiết để cả chấn lưu và đèn làm việc như một thể thống nhất. Ta không thể tính công suất lối vào như tổng số học của công suất chấn lưu cộng công suất đèn bơỉ vì đa số chấn lưu không điều khiển đèn làm việc hết công suất danh định. Do vậy công suất lối vào là một đại lượng cần đo chính xác sau khi xác định đúng công suất của đèn đang làm việc. Các nhà sản xuất chấn lưu khác nhau có thể biểu diễn công suất lối vào khác nhau, thí dụ theo chuẩn của ANSI (American National Standards Institute), chuẩn chóa đèn hở hay chuẩn chóa đèn kín. Chỉ có chuẩn ANSI là tin cậy vì đó là phép đo thử nghiệm đã được chuẩn hóa trong công nghiệp chiếu sáng. Mất mát công suất của chấn lưu là phần công suất tổn hao riêng của chấn lưu. Nếu tổn hao này xác định được thì công suất lối vào là tổng của tổn hao này cộng với công suất đèn. Tuy nhiên việc tính này có thể dẫn đén sai phạm nếu ta không chắc chắn rằng đèn làm việc hết công suất danh định. Điện thế lối vào 39
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Mỗi chấn lưu làm việc với điện thế danh định ghi trên nhãn của chấn lưu. Nếu dùng không đúng thế danh định này có thể gây hỏng chấn lưu hoặc đèn hoặc cả chấn lưu và đèn. Khuyến cáo một khoảng hạn chế của thế hiệu lối vào xung quanh giá trị thế hiệu danh định như sau; HIỆU ĐIỆN THẾ DANH ĐỊNH KHOẢNG THẾ HIỆU LỐI VÀO 120 112 - 127 208 199 - 216 220 210 - 230 240 225 - 250 250 235 - 260 277 255 - 290 347 322 - 365 480 450 - 500 Chấn lưu điện tử có thể làm việc với thế hiệu lối vào trong khoảng ±10% của hiệu điện thế danh định. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®a hiÖu ®iÖn thÕ lèi vµo trong c¸c øng dông cña ®Ìn HID, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt chÊn l-u ®· ph¸t triÓn lo¹i chÊn l-u cho nhiÒu gi¸ trÞ hiÖu ®iÖn thÕ lèi vµo r¬i trªn cuén biÕn ¸p s¬ cÊp. Bï l¹i tiÖn nghi thÝch øng víi nhiÒu gi¸ trÞ hiÖu ®iÖn thÕ lèi vµo, hiÖu suÊt cña chóng bÞ gi¶m ®i. NÕu viÖc gi¶m hiÖu suÊt lµ kh«ng ®¸ng kÓ nã sÏ kh«ng g©y ¶nh h-ëng lªn viÖc lªn kÕ ho¹ch sö dông ®Ìn HID ®¹i trµ. NhËn xÐt r»ng lo¹i chÊn l-u ®a thÕ hiÖu nµy cã nhiÒu ®Çu d©y ra nèi víi cuén s¬ cÊp. §iÒu nµy cã thÓ t¹o nªn c¸c ®iÓm yÕu cña chÊn l-u do sù d·n në cña cuén d©y vµ lâi s¾t tõ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Dßng ®iÖn lèi vµo §ã lµ dßng tiªu thô danh ®Þnh cña chÊn l-u vµ ®Ìn. §èi víi ®a sè chÊn l-u chØ cã mét gi¸ trÞ dßng ®iÖn lèi vµo ®-îc chØ ®Þnh. §èi víi mét sè chÊn l-u kh¸c, thÝ dô nh- chÊn l-u ®iÖn tõ dïng cho ®Ìn huúnh quang thu gän cã dßng lµm viÖc, dßng khëi ®éng vµ dßng m¹ch hë. Cã kh¶ n¨ng lµ dßng khëi ®éng hoÆc dßng m¹ch hë lín h¬n dßng lµm viÖc. Dßng lín nhÊt ph¶i ®-îc chó ý ®Ó thiÕt kÕ ®óng m¹ch cña hÖ thèng chiÕu s¸ng, cña m¹ch khëi ®éng, cña cÇu ch× b¶o vÖ vv..v. Ng-îc l¹i cã thÓ g©y háng thiÖt h¹i cho hÖ thèng. a. Dßng khëi ®éng Dßng ®iÖn lèi vµo trong lóc khëi ®éng ban ®Çu lín h¬n vµi lÇn so víi dßng lµm viÖc danh ®Þnh. Dßng 40
- VEEPL Chương III. Chấn lưu nµy x¶y ra trong thêi gian ng¾n kho¶ng 5 – 6 ms. Th«ng th-êng chÊn l-u ®iÖn tö cã dßng khëi ®éng lín h¬n chÊn l-u ®iÖn tõ vµ chÊn l-u lai. ChÊn l-u ®iÖn tö nãi chung cã dßng vµo cao h¬n chÊn l-u s¾t tõ vµ chÊn l-u lai. M¹ch ng¾t sÏ lµm viÖc liªn tôc hoÆc cÇu ch× sÏ nh¶y nÕu chóng kh«ng chÞu næi dßng khëi ®éng cña chÊn l-u. b. CÇu ch× b¶o vÖ ViÖc dïng cÇu ch× riªng biÖt ®«i khi ®-îc xem xÐt nÕu nhiÒu ®Ìn cïng lµm viÖc víi mét chÊn l-u vµ nÕu ta muèn t¾t nh÷ng ®Ìn lµm viÖc tåi. §iÒu nµy gióp ta sña ®Ìn vµ tr¸nh háng toµn bé hÖ thèng nÕu chÊn l-u bÞ ng¾n m¹ch. NÕu dïng cÇu ch× th× nªn dïng lo¹i c¸nh cung kÐo më thuËn tiÖn vµ chÞu ®-îc dßng khëi ®éng cña chÊn l-u. ChÊn l-u ®iÖn tö th-êng chÞu ®-îc dßng khëi ®éng lín h¬n chÊn l-u s¾t tõ nªn th-êng kh«ng gÆp r¾c rèi khi cÇu ch× chÞu kh«ng ®óng dßng danh ®Þnh. c. MÐo hµi tæng céng Do dßng cña ®Ìn phãng ®iÖn kh«ng cã d¹ng ®óng h×nh sin nªn dßng chÊn l-u tiªu thô còng kh«ng cã d¹ng h×nh sin (xem h×nh H. III.8). MÐo hµi kiÓu nµy nÕu qu¸ lín sÏ g©y ra nhiÒu vÊn ®Ò cho c¸c c«ng ty dÞch vô vµ cã thÓ lµm qu¸ nãng ®-êng d©y trung hßa cña m¹ng l-íi ba pha. Để phân tích nhiễu hài ta H. III.8 So sánh dòng của các đèn có các hệ số công suất phân tích chúng thành tổng khác nhau của các hài (của tần số 50 hoặc 60Hz). Độ méo hài được đánh giá bằng số lượng các hài có mặt trong toàn bộ sóng bị méo. Ngoài ra kết quả phân tích thông thường chứa tổng các hài có mặt gọi là độ méo hài tổng cộng THD. THD càng nhỏ thì dạng sóng càng gần với dạng sóng hình sin. ¾ Đèn sợi đốt 60 W có PF=1 Mức nhiễu hài tổng cộng ¾ thấp. huỳnh quang thu gọn công suất 15 W có chấn lưu điện từ với PF Đèn chấp nhận được cho các hệ ¾ thấp. huỳnh quang thu gọn công suất 15 W có chấn lưu điện tử với PF Đèn lắp đặt mới có thể thay đổi, tuy nhiên sự đốt nóng dây trung hòa sẽ tránh được nếu THD nhỏ hơn 33%. 41
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Hệ số công suất PF Hệ số công suất xác định tương quan giữa hai loại công suất: hữu công và vô công. Hữu công đo bằng kilowatts (KW). Đó là công mà hệ thống thực hiện chuyển động, sản ra nhiệt hoặc những thứ tương tự. Vô công đo bằng kilovolt- amperes vô công (KVAR). Hai loại công này chung lại tạo ra công biểu kiến đo trong đơn vị kilovolt-amperes (KVA). Cuối cùng hệ số công suất chính là tỷ số giữa hữu công và công biểu kiến, KW/KVA. Hệ số công suất của chấn lưu xác Công suất lối vào định hiệu quả chuyển hóa của thế Hệ số công suất = Thế hiệu nguồn x Dòng nguồn hiệu và dòng điện của nguồn điện =Factor = thành công suất tiêu thụ của chấn lưu và đèn. Sự tận dụng hiệu quả dòng điện khiến hệ số công suất đạt giá trị 100%. Hệ số công suất không phải là chỉ số xác định khả năng của chấn lưu tạo ra ánh sáng của đèn. Chấn lưu được thiết kế có hệ số PF cao hoặc thường (nghĩa là thấp) hoặc có PF thích ứng. Loại có PF cao dùng trong các chiếu sáng thương mại có giá trị lớn hơn 90%. Chấn lưu loại PF cao dùng dòng khởi động thấp hơn loại có PF thấp, do vậy cùng một chố có thể lắp đặt nhiều chóa đèn hơn. Loại chấn lưu có PF thấp thường có dòng khởi động lớn gấp đôi loại có PF cao. Chúng đòi hỏi phí tổn dây nối nhiều hơn vì trong cùng một nhánh đèn số chóa đèn lắp đặt được ít hơn, do vậy có thể gây quá tải đối với toàn mạng và có thể bị các nhà cung cấp điện bắt phạt Hệ số chấn lưu Thông lượng ánh sáng của đèn khi dùng với chấn lưu đang xét Hệ số chấn lưu = Thông lượng ánh sáng của đèn khi dùng với chấn lưu chuẩn Do chấn lưu là một phần tử tích hợp của hệ thống chiếu sáng nên chúng có ảnh hưởng trực tiếp lên thông lượng ánh sáng phát ra. Hệ số chấn lưu BF là đại lượng đánh giá khả năng của chấn lưu tạo ra ánh sáng từ đèn. Đó là tỷ số giữa thông lượng của cùng một đèn phát ra khi dùng chấn lưu đang quan tâm và khi dùng chấn lưu chuẩn theo tiêu chuẩn của ANSI. BF khi nhân với lumen của một đèn và số lượng đèn sẽ thành số lumen tổng cộng mà hệ thống gồm chấn lưu và các đèn đó phát ra. Một chấn lưu có thể có nhiều giá trịBF khác nhau cho những đèn khác nhau. Thí dụ chấn lưu điện từ dùng với đèn tiêu chuẩn có BF bằng 95% trong khi dùng với đèn tiết kiệm năng lượng có BF bằng 88%. Nói chung BF của chấn lưu nhỏ hơn 1, chấn lưu loại đặc biệt có BF lớn hơn 1. Để tiết kiệm năng lượng thường chọn chấn lưu với BF thấp nhất. Tuy nhiên nếu chọn như vậy thì mức ánh sáng phát ra sẽ thấp. Do vậy phải xuất phát chọn BF trên cơ sở đảm bảo độ chiếu sáng, sử dụng những lời khuyên của nhà sản xuất để chọn BF tối ưu. 42
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Hệ số hiệu suất của chấn lưu Hệ số hiệu suất của chấn lưu là BF tỷ số giữa hệ số chấn lưu BF Hệ số hiệu suất của CL = (tương ứng với khả năng của Công suất lối vào CL chấn lưu trong việc phát ánh sáng) và công suất lối vào của chấn lưu. Đại lượng này dược dùng để so sánh các chấn lưu khác nhau khi sử dụng chúng chung cùng với một loại đèn. Hệ số này càng cao thì chấn lưu càng hiệu suất. Nếu lấy hệ số này nhân với lumen của một đèn và nhân với số đèn ta nhận được hiệu suất lumen trên watt: LPW = B.E.F. x (Lumen của một đèn) x (Số đèn) LPW càng cao thì hệ đèn và chấn lưu càng hiệu suất. Đại lượng này có thể dùng để so sánh các loại hệ thống đèn và chấn lưu khác nhau, thí dụ hệ thống chiếu sáng dùng đèn F32T8 và F40T12. Hệ số đỉnh Hệ số đỉnh trong mạch xoay chiều là tỷ số giữa gía trị đỉnh của sóng và giá trị hiệu dụng của nó (căn của trung bình bình phương). Thí dụ (xem hình H. III.9), giá trị này của sóng hình sin bằng 1.41. Đèn và chấn lưu có các đặc trưng không tuyến tính là nguyên nhân làm biến dạng dòng điện. Hệ số này là một trong H. III.9 Biểu diễn hệ số đỉnh các tiêu chí mà các nhà sản xuất dùng để bảo đảm tuổi thọ của đèn. Các nhà sản xuất và Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ yêu cầu hệ số đỉnh khoảng 1.7 hoặc nhỏ hơn đối với chấn lưu điện tử để đảm bảo tuổi thọ của đèn mà nó cùng làm việc. Đối với chấn lưu điện từ hệ số này là 1.7 cho các đèn loại khởi động nhanh và 1.85 cho khởi động tức thời. Dòng có hệ số đỉnh cao gây ra xói mòn vật liệu điện cực và làm giảm tuổi thọ của đèn. Chống nóng Tất cả các chóa đèn trong nhà và ngoài trời cần phải được chống nóng để hạn chế nhiệt độ của chấn lưu để bảo vệ chúng khỏi bị quá nóng. Những chấn lưu có toả nhiệt tốt được dánh dấu “loại P”. Chấn lưu sắt từ và chấn lưu lai sử dụng bộ chống nóng (TP) như một phần của thiêt kế nằm ngay trong hộp của chấn lưu. Nếu chấn lưu quá nóng thì TP sẽ mở và ngắt nguồn điện vào chấn lưu cho đến khi nó nguội hẳn thì lại tự động nối nguồn điện lại. EMI/RFI (Nhiếu giao thoa điện từ/ Giao thoa tần số radio) 43
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Sự phóng điện giữa hai điện cực của đèn gây nhiếu lên đài và vô tuyến. Nhiễu này có thể giao thoa với các tín hiệu của việc thu nhận sóng radio và của các thiết bị truyền thông khác. Các dạng của nhiễu giao thoa: · Bức xạ trực tiếp từ đèn tới anten. · Hồi tiếp âm từ đèn tới đài thu thông qua mạng lưới điện. · Bức xạ điện từ trực tiếp từ nguồn điện lưới tới anten. Để hạn chế dạng nhiễu thứ nhất các mạch anten của radio và bản thân radio được khuyến cáo đặt cách xa ít nhất là 3 mét cách đèn huỳnh quang và radio phải được nối đất. Nguyên nhân gây nhiễu thứ hai và thứ ba có thể hạn chế dùng thêm các bộ lọc nhiếu. Thông thường dùng bộ lọc tụ – trở. Ngoài ra cũng nên dùng nguồn điện riêng cho hệ thống chiếu sáng. Chấn lưu điện tử làm việc tại tần số cao có thể gây ảnh hưởng lên hoạt động của các thiết bị phát bức xạ vùng hồng ngoại, các dây dẫn trực tuyến và các thiết bị truyền thông. Có trường hợp không thể chống được nhiếu trong một số trường hợp khiến phải thay đổi chấn lưu có tần số thấp hơn. Do vậy cần phải cẩn thận khi quyết định lắp đặt những hệ thống chiếu sáng mới. Tạp âm của chấn lưu Những tiếng rè của các hệ thống chiếu sáng dùng đèn phóng điện được tạo bởi những dao động của cuộn dây và lõi sắt từ của chấn lưu. Tạp âm này được khuyếch đại theo 3 cách: · Do cách gắn chấn lưu lên chóa đèn. · Có phần tử nào đó trong chóa đèn bị lỏng. · Do trần nhà, tường, nền nhà và các đồ đạc gây ra. Việc lựa chọn chấn lưu của đèn phóng điện phải được tiến hành trên cơ sở gây tiếng ồn ít nhất cho khu vực quanh nó. Chấn lưu được phân theo tiếng ồn ra thành các loại ký hiệu từ A đến F. Vì chấn lưu điện tử không có những phần tử gây dao động và làm việc tại tần số cao nên chúng gây ít tiếng ồn hơn. Để lựa chọn chấn lưu cho tốt ta cần để ý đến hiệu quả sử dụng. Nhớ rằng tiến ồn của chấn lưu ở trong các gia đình quan trọng hơn ở các công sở. Có thể xem bảng dưới đây để lựa chọn các chấn lưu có độ ồn ít nhất. Mức độ ồn Mức ồn trung bình Để lắp đặt tại: Độ ồn* xung quanh Các trạm phát thanh và 20 - 24 Decibels A truyền hình, thư viện, nơi 44
- VEEPL Chương III. Chấn lưu đón khách hoặc phòng đọc, nhà thờ, phòng thí nghiệm của trường. Nhà ở, công sở, phòng học 25 - 30 Decibels B về ban đêm. Khu vực công sở nói chung, tòa nhà thương mại, 31 - 36 Decibels C kho Cơ sở sản xuất, cửa hàng bán lẻ, cng sở có tiếng ồn 37 - 42 Decibels D cao. *Mức độ ồn này xác định dựa trên mức độ ồn xung quanh trung bình trong điều kiện làm việc bình thường. Những tiến ồn của chấn lưu có vẻ như được khuyếch đại những lúc xung quanh yên lặnghoặc tại các thời điểm ít người. Trong khi v¹ch kÕ ho¹ch l¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng míi cÇn ph¶i lùa chän cÈn thËn chÊn l-u, chãa ®Ìn cïng víi c¸c phÇn tö kh¸c ®Ó ®¶m b¶o hÖ thçng chiÕu s¸ng lµm viÖc Ýt tiÕng ån nhÊt. Định nghĩa hình thang Trong quá trình làm việc thế hiệu rơi trên ống phóng điện tăng với thời gian. Vì vậy cần phải bù trừ lại sự tăng thế này để giữ yên công suất. Hình thang thế hiệu – công suất (xem hình H. III.10) được xác định cho hệ thống chiếu sáng xác định vùng hoạt động của đèn và chấn lưu đến một ngưỡng thiết lập bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ. Chấn lưu được thiết H. III.10 Hình thang đặc trưng của kế để làm việc trong hình thang thế hiệu đèn HPS 400 Watt trong suốt thời gian sống của đèn phóng điện, đặc biệt là đèn HPS. Cạnh “công suất cực đại” của hình thang được xác định như giá trị mà nếu làm việc với giá trị công suất này thì tuổi thọ của đèn sẽ giảm 25%. Cạnh “công suất cực tiểu” được xác định bằng giá trị công suất mà thông lượng phát ra của đèn đã được đốt nóng trước còn chấp nhận được. Cạnh “thế hiệu cực đại” xác định mức thế thấp nhất mà tại giá trị này chấn lưu còn khả năng duy trì đèn phát sáng mặc dù giá trị thế hiệu rơi trên đèn tăng với thời gian làm việc của nó. Cuối cùng hình thang được khép kín bởi cạnh thế hiệu cực tiểu cho phép đèn làm việc trong mọi điều kiện. Đường đặc trưng của chấn lưu mô tả cách thức nó điều khiển công suất của đèn mỗi khi thế hiệu của đèn HPS tăng. Mức độ tăng cỡ từ 1 đến 3 volts trên 1000 45
- VEEPL Chương III. Chấn lưu giờ làm việc và đường đặc trưng của chấn lưu sẽ xác định thay đổi công suất với sự thay đổi thế hiệu này. Hình H. III.10 miêu tả đường đặc trưng của chấn lưu cho thế lối vào danh định. Mỗi khi thế hiệu điện lưới tăng hay giảm, những đường đặc trưng mới được xác định song song với đường danh định này ngoại trừ cắt tại các điểm khác nhau tùy vào sự thay đổi của thế hiệu của lưới điện. Điều khiển thế hiệu lối ra của chấn lưu Đây là sự điều khiển thay đổi công suất lối ra của đèn như một hàm của thế hiệu lưới điện. Chấn lưu nào điều khiển tốt mối quan hệ này thì có thể sử dụng được trong khoảng thế hiệu rộng của lưới điện. Độ điều khiển này càng cao thì giá của chấn lưu càng đắt. Thông thường thông lượng ánh sáng phát ra thay đổi nhiều hơn là thay đổi của công suất của đèn HID. Thông lượng của HPS thay đổi gấp 1.2 lần so với thay đổi của công suất. Tương tự đối với đèn halide là 1.8. Điều này có nghĩa là đối với đèn halide cứ 10% thay đổi công suất đèn thì gây ra 18% thay đổi của thông lượng ánh sáng phát ra. Nhiệt độ làm việc Chấn lưu là nguồn phát nhiệt, cùng với nhiệt do đèn phát ra và các điều kiện của môi trường xung quanh khiến chấn lưu và tụ điện nằm trong vỏ của nó nóng lên. Tất cả các chấn lưu tiết kiệm năng lượng hiện nay được chế tạo dùng dây dẫn và cách điện chịu đưọc nhiệt độ 180°C. Nhiệt độ của các phần tử tăng khiến tuổi thọ của chúng giảm đi. 10°C tăng của nhiệt độ làm việc có thể dẫn đến làm giảm một nửa tuổi thọ của phần tử. Nhiệt độ làm việc của lớp cách điện của chấn lưu là 180°C và của tụ điện là 90°C là những giá trị thí dụ cần để ý. Việc dùng các lớp cách điện chịu được 180°C cùng với việc định vị chấn lưu tại vị trí thoát nhiệt và đặt tụ điện cách xa vùng nhiệt cực đại khiến hệ thống có thể làm việc tại nhiệt độ cao, thí dụ tại 40°C, 55°C và 65°C và duy trì được tuổi thọ của các phần tử của choá đèn HID. Bộ tắc te có bảo vệ Trong những điều kiện làm việc bình thường bộ tắc te của đèn HPS làm việc chỉ trong thời gian ngắn để khởi động đèn. Tuy nhiên nếu đèn làm việc tồi tắc te có thể phải làm việc suốt 24 tiếng trong một ngày. Nếu đèn không được thay đúng lúc thì tuổi thọ của chấn lưu và tắc te sẽ giảm. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các chấn lưu và tắc te của tất cả các nhà sản xuất như nhau bởi vì mọi nhà sản xuất đều dùng một mạch khởi động và một hệ thống cách điện tương tự. Bộ tắc te có bảo vệ được khuyến cáo làm việc trong điều kiện khi mà khó có thể thay đèn đúng lúc, chúng sẽ nhận ra đèn hỏng và tự ngắt xung trong vòng 3 đến 10 phút sau khi đèn được bật. 46
- VEEPL Chương III. Chấn lưu III. 3 CHẤN LƯU CỦA ĐÈN HUỲNH QUANG Chấn lưu của đèn huỳnh quang gồm chân klưu sắt từ và chấn lưu điện tử. III.3.1 CHẤN LƯU SẮT TỪ Chấn lưu sắt từ có những loại sau: · Kiểu cuộn và lõi tiêu chuẩn · Kiểu cuộn và lõi hiệu suất cao · Kiểu cắt bỏ điện cực hay kiểu lai Kiểu cuộn và lõi tiêu chuẩn Bởi vì chấn lưu là bộ phận thiết yếu cho hoạt động của đèn, chúng phải có tuổi thọ lâu dài như đèn mà chúng khởi động và duy trì hoạt động. Trong một thời gian Chấn lưu sắt từ kiểu cuộn & lõi dài, chấn lưu của đèn huỳnh quang thuộc loại sắt từ. Do thiết kế của mình, những chấn lưu này được gọi là chấn lưu "cuộn & lõi". Phần tử đầu tiên của chấn lưu sắt từ là lõi gồm nhiếu lá săt từ được quấn quanh mình bởi các dây đồng hoặc nhôm có tẩm lớp cách điện. Cuộn và lõi có chức năng làm việc như biến thế và hạn chế dòng (cuộn cảm). Nhiệt tỏa ra trong khi chấn lưu làm việc có thể làm thủng lớp cách điện và làm hỏng chấn lưu, do vậy cuộn và lõi được tẩm chất nhựa cách điện để tải nhiệt khỏi các cuộn dây. Tất cả các bộ phận này được đặt trong một hộp sắt. Một phần tử khác của chấn lưu sắt từ là tụ điện. Tụ điện cho phép chấn lưu sử dụng năng lượng của nguồn điện một cách hiệu quả hơn. Những chấn lưu có tụ điện được gọi là chấn lưu "hệ số công suất cao" hoặc chấn lưu có "hệ số công suất hiệu chỉnh". Chấn lưu sắt từ kiểu cuộn lõi hiệu suất cao Chấn lưu hiệu suât cao dùng dây đồng thay dây nhôm và lá sắt từ thay lá thép chất lượng thấp làm tăng 10% hiệu suất. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng những chấn lưu "hiệu suât cao" này là những chấn lưu hiệu suất thấp của đèn huỳnh quang ống dài. Những chấn lưu hiệu suất cao hơn được xem xét dưới đây. Chấn lưu lai (hoặc chấn lưu cắt điện cực) Thiết kế của chấn lưu lai phối hợp những đặc trưng khởi động và làm việc của chấn lưu sắt từ với mạch điện tử tiết kiệm năng lượng tạo ra những cách khác nhau để vận Chấn lưu lai của đèn huỳnh quang hành loại đèn khởi động nhanh. Cấu trúc 47
- VEEPL Chương III. Chấn lưu của loại chấn lưu lai này cũng giống như loại sắt từ – cả hai đều có cuộn và lõi, tụ điện và vỏ, nhưng chúng có thêm mạch điện tử dùng để ngắt cuộn đốt nóng điện cực sau khi đèn được khởi động. Phương pháp khởi động của chấn lưu lai giống như chấn lưu sắt từ khởi động nhanh. Sự khác biệt xảy ra trong quá trình làm việc ổn định khi mà điện cực nóng được ngắt và năng lượng tiêu thụ giảm được 3 watts trên một đèn. III.3.2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ Giống như chấn lưu sắt từ, chấn lưu điện tử cung cấp thế hiệu cần thiết để khởi Chấn lưu điện tử động đèn và điều khiển dòng qua đèn sau khi đèn đã khởi động. Tuy nhiên chấn lưu điện tử làm việc tại tần số cao khoảng 20 KHz hoặc hơn (xem hình H. III.11), lớn hơn rất nhiều so với tần số 60 Hz của chấn lưu sắt từ và chấn lưu lai. Đèn làm việc tại tần số cao sẽ phát cùng một thông lượng ánh sáng trong khi công suất tiêu thụ giảm được từ 12 đến 25%. H. III.11 Tần số tín hiệu lối vào và lối ra của chấn lưu sắt từ và điện tử. Chấn lưu điện tử còn có những ưu điểm khác như sau: · Tiêu thụ công suất ít hơn, · Làm việc không ồn, · Làm việc ít nóng hơn, · Hệ số công suất cao, · Trọng lượng nhẹ hơn, · Làm tuổi thọ của đèn lớn hơn, · Có khả năng điều khiển sáng tối của đèn (dùng những loại chấn lưu chuyên dụng). Thông thường có ba loại chấn lưu điện tử: Chấn lưu điện tử tiêu chuẩn cho đèn T12 (430 mA) Những chấn lưu này được thiết kế để sử dụng với các đèn huỳnh quang truyền thống (T12 hoặc T10). Một số chấn lưu thiết kế cho đèn dài 1.2m có thể dùng cho 4 đèn một lúc. Mạch song song này cho phép hệ thống vẫn sáng nếu có đèn nào đó bị hỏng. Chấn lưu điện tử cũng có thể dùng cho đèn dài 2.4m tiêu chuẩn và đèn T12 thông lượng cao. Chấn lưu điện tử cho đèn T8 (265 mA) 48
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Loại chấn lưu này được thiết kế đặc biệt cho đèn T8 (đường kính 1-inch), chúng là loại có hiệu suất cao nhất cho mọi hệ thống chiếu sáng dùng đèn huỳnh quang. Một số trong chúng được thiết kế để khởi động đèn kiểu khởi động nhanh tiêu chuẩn, số còn lại có kiểu khởi động tức thời. Loại khởi động tức thời làm tuổi thọ của đèn giảm 25% (cho thử nghiệm đèn sáng 3 tiếng mỗi lần bật) nhưng tăng hiệu suất và thông lượng phát ra đôi chút. Chấn lưu điều khiển sáng tối Chấn lưu loại này điều khiển được thông lượng ánh sáng phát ra dùng điều khiển bằng tay hoặc dùng bộ điều khiển có cảm biến nhậy với ánh sáng ban ngày hoặc với mật độ dân cư trong khu vực chiếu sáng. Không giống như đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang không thể làm mờ dùng những thiết bị đơn giản gắn trên tường. Để làm mờ đèn huỳnh quang trong một khoảng rộng mà không làm giảm tuổi thọ, thế hiệu dùng để đốt nóng điện cực phải được duy trì trong khi dòng phóng điện thì giảm. Vì thế những đèn khởi động nhanh là những đèn có thể điều khiển được theo kiểu sáng tối. Do phải phí tổn công suất để giữ thế hiệu rơi trên hai điện cực nên loại chấn lưu điều khiển sáng tối sẽ kém hiệu suất hơn khi điều khiển đèn ở trạng thái mờ. Chấn lưu điều khiển sáng tối có thể là sắt từ hoặc điện tử, nhưng tốt hơn nhiều nếu dùng loại điện tử. Để điều khiển mờ đèn, chấn lưu sắt từ phải dùng bộ điều khiển có phần đóng mở công suất cao và đắt tiền, chúng có nhiệm vụ xác định công suất lối vào chấn lưu. Điều này chỉ kinh tế nếu ta điều khiển một số lượng lớn chấn lưu trong cùng một mạch. Việc làm mờ đèn dùng chấn lưu điện tử được thực hiện ngay trong chấn lưu. Chấn lưu điện tử thay đổi công suất lối ra cấp cho những đèn có mạch điều khiển bằng tín hiệu thế thấp. Thiết bị đóng mở công suất cao sẽ không cần đến nữa. Điều này cho phép điều khiển một hoặc nhiều chấn lưu mà không phụ thuộc vào hệ thống phân phối điện. Với hệ thống chấn lưu điện tử điều khiển sáng tối, mạng tín hiệu điều khiển thấp volts có thể được sử dụng chung để nhóm các chấn lưu lại cùng nhau thành một vùng điều khiển có kích thước tùy ý. Mạng điều khiển này có thể lắp đặt thêm khi cải tạo lại nhà hoặc khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới. Dây dẫn tín hiệu điều khiển thế thấp không cần thiết phải đi chung trong ống dẫn làm cho giá thành lắp đặt thiết bị điều khiển sáng tối giảm xuống. Thêm vào đó cũng không tốn kém mấy khi thay đổi kích thước và mở rộng vùng chiếu sáng bằng việc kết cấu lại đường dây dẫn tín hiệu điều khiển. Đường dây tín hiệu điều khiển này tích hợp với cảm biến nhậy quang, cảm biến chiếm chỗ và lối vào của hệ thống quản lý năng lượng (EMS). Khoảng điều khiển sáng tối thay đổi tùy từng chấn lưu. Phần lớn chấn lưu điện tử điều khiển mức sáng trong khoảng 10 –100% thông lượng ánh sáng phát ra. Cũng có loại cho phép làm mờ đến 1%. Chấn lưu sắt từ loại điều khiển sáng tối cũng có thể điều khiển trong khoảng rộng. 49
- VEEPL Chương III. Chấn lưu III.4 CHẤN LƯU CỦA ĐÈN HID Tương ứng với các đặc điểm cụ thể của đèn HID, một chấn lưu như mô tả trên hình H. III.12, mà có lối vào nối với nguồn điện lưới (có tần số 50/60 Hz), có thể xem xét như một chấn lưu của HID nếu lối ra của nó nối với đèn HID có những tác động sau: 1) Như một nguồn dòng xoay chiều đối xứng cung cấp: · dòng hiệu dụng gần như không đổi khi thế hiệu của đèn thay đổi từ zero đến mức tương H. III.12 Đường cong chấn lưu ứng với công suất danh định của đèn, · công suất hiệu dụng gần như không đổi và bằng công suất danh định của đèn khi thế hiệu của đèn thay đổi trong khoảng từ cực tiểu đến cực đại. 2) Chứa bộ phận thích hợp để khởi động đèn. Tương ứng với định nghĩa của chấn lưu cho đèn HID, đặc trưng giữa dòng điện I và thế hiệu V của đèn và giữa công suất P và thế hiệu V của đèn (gọi là những đường cong chấn lưu) được biểu diễn trên hình H. III. 12. Tất cả những giá trị này là những giá trị hiệu dụng. Thế hiệu đèn (thế hiệu phóng điện hồ quang) khi khởi động kiểu không đốt nóng thường cỡ khoảng 20V (30V). Để đơn giản ta coi giá trị thế hiệu lối ra cực tiểu (ngắn mạch) bằng zero. Dòng điện tương ứng với thế lối ra trong khoảng f 0600V) cho đèn halide và xung cao thế (2000 - 3000V, 1ms) cho đèn halide và HPS. 50
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Thời gian nóng đèn và thời gian bật lại đèn Đèn HID cần vài phút để nóng đèn lên trạng thái ổn định (đèn halide cần thời gian này ít hơn đèn HPS). Trong khoảng thời gian này điện trở của đèn (đo bằng dòng xung vuông) liên tục tăng từ thấp đến cao. Do vậy, lúc này chấn lưu phải hoạt động như một nguồn ổn dòng và cung cấp công suất tăng dần (gần như tăng tuyến tính) cho đèn. Nếu đèn tắt, trước khi bật lại chúng cần thời gian chờ nguội để giảm áp suất trong ống phóng điện về giá trị mà có thể khởi động lại. Thời gian cần để nóng đèn và để bật lại đèn của các nhóm đèn HID đã được trình bày ở chương II. Hiệu ứng tăng thế hiệu của đèn Trong thực tế hoạt động của đèn HPS quan sát thấy hiệu ứng tăng thế hiệu rơi trên đèn. Sự tăng thé hiệu này có thể đạt đến con số H. III.13 Đặc trưng I – V dương và âm 170% cho 100 giờ phát sáng. Vì hiệu ứng này nên chấn lưu còn phải có nhiệm vụ giữ công suất của đèn trong một khoảng chấp nhận được dựa trên đường cong chấn lưu trình bày ở trên. Đặc trưng V - A Nếu dòng của đèn thay đổi một lượng DI thì đèn có thể phản ứng theo 2 cách như trình bày trên hình H. III.13. Trong trường hợp dòng thay đổi chậm (trong khoảng vài phút) và với DI không lớn thì thế hiệu đèn cũng chỉ thay đổi một chút. Trong trường hợp này đèn làm việc như một diode ổn áp Zener không lý tưởng. Nếu dòng thay đổi nhanh ( 4KHz) có thể xuất hiện sóng đứng (kết quả của cộng hưởng sóng âm) trong ống phóng điện. Điều này có thể gây nhiễu loạn cho quá trình phóng điện làm giảm tuổi thọ của đèn và đôi khi làm vỡ ống phóng điện. Có thể kết luận rằng hiệu ứng này chính là nguyên nhân hạn chế việc sử dụng chấn lưu điện tử có tần số làm việc cao (
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Hiện tượng điện chuyển Hiện tượng này có thể xảy ra khi đèn làm việc với nguồn điện một chiều. Trong trường hợp này xảy ra hiệu ứng phân ly: các nguyên tử Natri tụ lại về phía hai điện cực đến mức mà đèn không thể phát sáng được nữa. Chính vì vậy phải dùng dòng xoay chiều để thay đổi tính âm dương của hai điện cực. Khuyến cáo nên triệt thành phần một chiều. Tất nhiên có những loại HID được thiết kế đặc biệt để sử dụng với điện một chiều nhưng trạng thái làm việc đó hoàn toàn khác. III.4.2 PHÂN LOẠI CHẤN LƯU CỦA ĐÈN HID Phân loại dựa trên tần số làm việc và hệ số đỉnh Cùng với độ sâu của điều biến nhiệt độ của kênh phóng điện (quyết định độ bập bùng của ánh sáng, giới hạn trên của khởi động), mật độ làm việc cực đại của điện cực và hiệu ứng cộng hưởng âm tần số làm việc và hệ số đỉnh của dòng của đèn có thể được H. III.14 Phân loại chấn lưu the tần số và hệ số đỉnh coi như những tham số lôgích khởi đầu để phân loại chấn lưu. Để lựa chọn chấn lưu, hiệu suất của nó được xem xét như một tham số cơ bản trực tiếp ảnh hưởng lên quá trình tăng nhiệt độ của chấn lưu. Nhiệt độ của môi trường xung quanh chấn lưu điện tử sẽ ảnh hưởng lên tuổi thọ của chúng. Ngoài ra hiệu suất còn quyết định trực tiếp lên sự tiết kiệm năng lượng điện. Từ quan điểm thực tiễn có thể phân loại chấn lưu theo vùng tần số làm việc, vùng tần số thấp: 50 Hz < f < 500 Hz và vùng tần số cao: f > 20 kHz, Sử dụng tần số và hệ số đỉnh ta có cách đơn giản để phân loại chấn lưu dùng cho đèn HID như trình bày trên hình H. III.14. Kiểu hoạt động dùng xung dòng (C i >>1) có một số đặc điểm như làm giảm thông lượng ánh sáng, làm tăng đôi chút nhiệt độ màu tại tần số làm việc thấp, làm tăng cộng hưởng âm và làm phức tạp mạch hơn khi muốn làm việc tại tần số cao. Với mode làm việc dùng xung vuông đèn sẽ không bập bùng, sẽ không xuất hiện những vấn đề liên quan đến việc khởi động lại và cộng hưởng âm của đèn. Mặt trái của chấn lưu điện tử là nó cấu tạo phức tạp hơn, và vì thế đắt tiền hơn. Phân loại theo hiệu suất Hiệu suất và gắn liền với nó là tiết kiệm năng lượng, khả năng và độ tin cậy hoạt động của chấn lưu tại môi trường nhiệt độ xung quanh là những tham số chủ yếu để sử dụng chúng trong thực tế. Có thể phân loại chấn lưu theo hiệu suất như sau: 52
- VEEPL Chương III. Chấn lưu 1. Chấn lưu sắt từ (cuộn & lõil) · hiệu suất thấp (< 80% ) · hiệu suất cao (> 85%) 2. Điện tử · hiệu suất rất thấp (< 85% ) · hiệu suất thấp (85% - 90% ) · hiệu suất cao ( 90% - 93% ) · hiệu suất rất cao ( > 93% ) Nhiệt độ trong lòng của chấn lưu điện tử phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài (thường cỡ 50°C nếu sử dụng cho đèn HID trong các ứng dụng công nghiệp) và việc tăng nhiệt độ của bản thân chấn lưu. Vì vậy hiệu suất của chấn lưu điện tử dùng cho đèn HID (đặc biệt là đèn công suất cao) có thể là hạn chế chính các ứng dụng. Phân loại theo hệ số công suất Chấn lưu thuộc loại hệ số công suất cao nếu PF > 90%. Loại hệ số công suất thấp có PF < 90% có thể gây ra nhiếu hài và làm giảm dòng hiệu dụng của lưới điện. Mặt khác loại này còn có thêm những phần tử ngoại lệ (bộ điều chỉnh trước hệ số công suất) làm giảm hiệu suất và độ tin cậy và tăng giá thành thêm đến 30%. Như đã nói ở trên về chấn lưu của đèn HID, điều đáng chú ý nhất trong hoạt động của đèn là điều khiển công suất khi thế hiệu lưới thay đổi. Đối với đèn HPS chấn lưu cần phải bù trừ thay đổi thế hiệu của đèn cũng như của nguồn lưới điện. Lắp đặt chấn lưu của đèn HID nếu sai có thể gây ra nhiều vấn đề: · Tiêu phí năng lượng và làm tăng chi phí hoạt động, · làm giảm tuổi thọ của đèn rất nhiều, · Làm tăng chi phí bảo dưỡng đèn, · làm thông lượng ánh sáng phát ra thấp hơn thiết kế, · Tăng chi phí lắp đặt đường dây điện và mạch ngắt, · làm hỏng đèn nếu thế hiệu lưới điện giảm nhiều. Các bộ đèn HID kiểu mới với chấn lưu đặc biệt có bộ khóa chuyển điện dung. Bộ khoá chuyển này thường được dùng cùng với cảm biến chiếm chỗ để điều khiển hai mức phát sáng của đèn. Tín hiệu từ cảm biến này tùy vào sự chuyển động trong khu vực chiếu sáng sẽ được gửi đến hệ thống đèn HID chiếu sáng hai mức. Hệ thống này ngay lập tức sẽ chuyển trạng thái từ mức chờ lên đến mức 80% của thông lượng sáng cực đại để sau một khoảng thời gian đốt nóng sẽ chuyển lên đến mức 100%. Tùy vào loại đèn và công suất, mức chờ khoảng 15-40% mức cực đại và công suất vào của mức chờ khoảng 30-60% công suất cực đại. Vì vậy trong thời gian không gian chiếu sáng không có người, hệ thống chiếu sáng ở trạng thái mờ tiết kiệm được đến 40-70%. 53
- VEEPL Chương III. Chấn lưu Chấn lưu điện tử của một số loại đèn HID đã được bán thông dụng trên thị trường. Chúng có nhiều ưu điểm gọn nhẹ, cho đặc trưng màu tốt, tuy nhiên chấn lưu điện tử của đèn HID thường cho hiệu suất cũng chỉ lớn hơn đôi chút so với chấn lưu sắt từ. III.4.3 CHỈ DẪN VỀ THIẾT KẾ CHẤN LƯU Chấn lưu dùng cho đèn HID dùng hiện nay có nhiều dạng và nhiều kích thước. Phổ thông nhất hiện nay có 6 kiểu thiết kế cơ bản. Kiểu cuộn & lõi trần Kiểu cuộn và lõi như đã trình bày ở trên là kiểu cơ bản nhất có thể dùng riêng như một phần tử độc lập hoặc dùng như phần tử chính yếu của năm loại kết cấu khác mà sẽ trình bày kỹ trong phần này. Kiểu này có một, hai hoặc ba cuộn quấn lên lõi được làm từ các lá thép. Hiện nay chấn lưu loại này được các nhà sản xuất gắn vào ngay trong chóa đèn. Để thay thế chấn lưu thường có bán cả hộp thay thế tiêu chuẩn, ngoài chấn lưu còn có cả tụ điện, tắc te và các phụ kiẹn khác như đai giữ, ốc vít để dùng trong những lúc cấn thiết. Mặc dù có nhiều loại đèn HID được sử dụng và có nhiều yêu cấu về các đặc trưng điện của đè, loại chấn lưu cuộn và lõi được thiết kế cho khoảng bốn loại kích thước chủ yếu. Điều này giúp cho các nhà sản xuất chóa đèn có thể tiêu chuẩn hóa sản phẩm của mình được. Kiểu cuộn & lõi gắn kín Để sử dụng các chóa đèn HID trnnf báb bông sở, trường học và cửa hàng cần phải giảm tiếng ồn của chấn lưu. Nhằm mục đích này chấn lưu loại cuộn & lõi tiêu chuẩn được bọc vỏ và tẩm nhựa chịu nhiệt độ cao (loại H, chịu nhiệt độ cực đại 180oC) và gắn chắc với chóa đèn bằng cạnh ở đáy hộp. Giống như loại để trần, tụ điện (và tắc te trong trường hợp dùng đèn HPS) của loại chấn lưu này được lắp riêng. Kiểu hộp cho đèn huỳnh quang Loại này được thiết kế để dùng trong nhà, chấn lưu được đóng gói và tẩm nhựa trong hộp như loại chấn lưu hộp dùng cho đèn huỳnh quang và dùng chất cách điện loại A (chịu được nhiệt độ cực đại khoảng 90°C) cho môi trường bình thường trong nhà. Chất cách điện này đầu tiên nhằm mục đích giảm tiếng ồn. 54
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thiết kế thiết bị điện tử công suất
122 p |
1915 |
1278
-
Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh
122 p |
932 |
502
-
Chương 3: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều
6 p |
1084 |
432
-
thiết kế hệ thống điều khiển thang máy, chương 2
8 p |
576 |
389
-
Đồ án môn học thiết kế Điện tử công suất
43 p |
693 |
345
-
Đồ án môn học: Thiết kế chỉnh lưu hình tia ba pha - động cơ điện một chiều có đảo chiều
45 p |
594 |
281
-
Thiết kế và thi công mô hình mạch kích dùng Thyristor trong thiết bị chỉnh lưu có điều khiển
0 p |
451 |
213
-
Ebook Điện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng Tập 1 - Lê Văn Doanh (chủ biên)
694 p |
294 |
204
-
Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 2
7 p |
412 |
180
-
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CÁC BỘ CHỈNH LƯU
39 p |
260 |
125
-
Ebook Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất: Phần 1 - Trần Văn Thịnh
125 p |
218 |
125
-
Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4
6 p |
187 |
107
-
thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 3
8 p |
186 |
98
-
Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5
7 p |
205 |
93
-
Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 5
5 p |
178 |
87
-
Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 5
5 p |
221 |
79
-
Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 7
7 p |
125 |
55
-
Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 5
7 p |
76 |
20

Set-Cookie: TLDEVNamespace=oev6n3hupchch3jfo8v37q1h36; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Công ty Truyền tải điện 1
**Công ty Truyền tải điện 1**
-
Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo thực tập tại công ty truyền tải điện 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
39p
chupchup1122
12-04-2013
117
44
Download
-
Tài liệu "Quy định điều tra sự cố lưới điện và hệ thống điện trong Công ty Truyền tải Điện 1" giới thiệu đến các bạn những nội dung về Quyết định về việc ban hành quy trình điều tra sự cố lưới điện và hệ thống điện trong Công ty Truyền tải Điện 1. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu chuyên ngành Điện - Điện tử.
40p
chelseanb
19-10-2015
35
4
Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán tscđ hữu hình tại công ty truyền tải điện 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
94p
elirabetter
30-09-2009
241
145
Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp kế toán tscđ hữu hình tại công ty truyền tải điện 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
83p
tiendungtb3003
09-03-2010
104
54
Download
-
Ngành điện là một ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
33p
hotmoingay5
19-01-2013
23
6
Download
-
.Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An - Đảo Cù Lao Chàm Control of VSC-HVDC - Application of HVDC transmission Hoi An - Cu Lao Cham island PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Đinh Trung Kiên: Công ty Tư vấn Xây dựng điện Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Email: dqvinh@dut.udn.vn, dtkien2006@gmail.com Phản biện 1: PGS. TS. Lê Văn Doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2: PGS. TS.
13p
titinz
25-06-2013
54
20
Download
-
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cao nhất của mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để đạt mức lợi nhuận cao nhất, trong khi đó mức cạnh tranh thị trường lại rất lớn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về mặt chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm... đồng thời họ lại muốn mua với giá thấp nhất.
87p
thainhatquynh
06-07-2009
2625
835
Download
-
Quá trình xây dựng và vận hành. Trạm biến áp Hưng Đông trực thuộc Công ty truyền tải Điện I Việt Nam, nằm ở địa phận phía tây bắc thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An. Trạm có nhiệm vụ cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần của tỉnh Quảng Bình. Nó là trạm liên lạc, kết nối giữa miền Bắc và Miền Trung trong hệ thống điện Việt Nam. 1.2. Các thiết bị chính của trạm.
6p
vdau14
17-10-2010
547
268
Download
-
Thông báo số 67/TB-CĐTTĐ1 về việc thông báo kế hoạch kiểm tra chấm điểm công đoàn vững mạnh năm 2015, căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 1. Mời các bạn cùng tham khảo.
1p
chelseanb
19-10-2015
10
0
Download
-
I. Tổng quan của hệ thống thông tin vận hành: I.1.
7p
sea123123
23-06-2013
46
9
Download
-
Quyết định số 1727/QĐ-PTC1 về việc ban hành quy trình vận hành thiết bị giám sát dầu online cho máy biến áp, kháng dầu, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải Điện 1, căn cứ Công văn chỉ đạo số 3551/EVNNPT-KT,... Mời các bạn cùng tham khảo.
39p
chelseanb
19-10-2015
3
0
Download
-
Giải pháp thu thập dữ liệu và điều khiển trạm không người trực Tổng quan của hệ thống thông tin vận hành: 1.1. Hệ thống điều khiển trạm và các trung tâm quản lý vận hành Để đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành hệ thống cao áp (110/220/500 kV), các công ty truyền tải điện và công ty điện lực cần được trang bị một hệ thống thu thập và xử lý thông tin vận hành từ mức thấp nhất của hệ thống là các trạm biến áp. Hình 1.
6p
minhloi7733
09-09-2010
230
78
Download
-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Hệ thống điện lưới có cấu trúc gồm bốn phần với các nội dung về: Chương 1 - nội dung, địa điểm, thời gian thực tập; phần 2 - tổng quan về công ty Điên lực Quảng Trị Điện lực Cam Lộ; phần 3 - khái quát về sản xuất truyền tải và phân phối điện năng; phần 4 - quản lý vận hành và sủa chữa hệ thống điện ,biện pháp an toàn khi sữa chữa.
33p
giapcoi1
21-05-2015
204
85
Download
-
[HOÀN THIỆN BÀI TOÁN TỐI ƯU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM CÓ TÍNH ĐẾN ĐẶC ĐIỂM NGUỒN PHÁT VÀ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI (Phần 1)](http://tailieu.vn/doc/hoan-thien-bai-toan-toi-uu-phat-trien-he-thong-dien-viet-nam-co-tinh-den-dac-diem-nguon-phat-va-duon-909341.html)
Nguồn nhiên liệu năng lượng phân bố không đều: Ở miền Bắc ngoài than, tiềm năng thủy điện xếp vào hàng lớn nhất. trong đó tập trung chủ yếu trên dòng chính sông Đà (hàng năm có thể cung cấp trên 30 tỷ KWh). Các nguồn thủy điện vừa và nhỏ phân bố đều khắp trên cả nước, trong thời gian tới cũng dự định sẽ đưa vào khai thác đồng loạt.
14p
hoa_thuyvu
21-10-2011
44
12
Download
-
Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc đổi tên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/1/2013, đại diện chủ sở hữu nhà nước ở Tổng Công ty này là Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
8p
manutd1907
01-07-2015
34
8
Download
-
So sánh Mountain Lion và Windows 8 (Phần 1) .Hãng Apple đã phát hành bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành dành cho máy bàn của công ty, OS X Mountain Lion tuần trước, trùng với thời điểm Microsoft công bố ngày phát hành Windows 8, một cuộc cách mạng nền tảng của Microsoft giúp Windows trở nên thân thiện hơn với các thiết bị máy tính bảng.
7p
tieuyeuquai456
07-10-2012
31
3
Download
-
Qua quá trình khảo sát hiện trạng hệ thống mạng của công ty công thành, cho thấy đây là một hệ thống còn hết sức đơn giản, có thể được mô hình hóa như sau: * Đường truyền của hệ thống + Đường truyền Internet: hệ thống hiện tại có 2 một đường truyền 1 Internet ADSL tốc độ của Vietel và 1 đường truyền Cáp Quang của FPT + Mạng nội bộ: Hệ thống mạng LAN nối các tòa nhà, các phòng ban...
25p
thanhmaikmt
24-05-2010
2087
488
Download
-
Công ty xi măng Bút Sơn được khởi công xây dựng từ ngày 27 - 08 -1995, có công suất 4000 tấn clinker/ ngày đêm (tương đương 1.4 triệu tấn xi măng/ngày đêm), với số vốn đầu tư là 195.832 triệu USD. Đây là dây truyền sản xuất xi măng hiện đại được đầu tư hoàn toàn bằng vốn trong nước. Nhà máy đặt tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà nam, gần quốc lộ 1, cách Hà nội 60 km về phía nam nên rất thuận tiện cho việc giao thông vận tải.
89p
phucnguuson
15-03-2010
273
203
Download
-
1. Xây dựng những mối quan hệ bền vững. Hãy tận dụng thời gian trước khi khủng hoảng xảy ra (nếu có) để làm quen với những phóng viên then chốt trong địa phương và với giới báo chí thương mại. Không có cách nào để làm cho họ hiểu rằng họ có thể nâng điện thoại lên gọi cho bạn để nói chuyện với bạn về một đề tài nào đó. Công ty của bạn nên luôn luôn có một danh sách những phóng viên then chốt với đầy đủ số điện thoại, số fax và địa chỉ e-mail...
2p
alibabava40tencuop
30-09-2009
277
143
Download
-
Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại ( trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịch vụ ) được tiến hành giữa 2 doanh nghiệp bất kì thông quan mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác Giao dịch điện tử có thể diễn ra trực tiếp hoặc thông qua một đối tác thứ ba ( hay 1 trung gian giao dịch ) đóng vai trò là cầu nối giữa người mua và người bán, đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn....
23p
chinhdang91
15-12-2012
215
99
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=89bn41lrs1btf6ia2gumnvgej7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
Tin tức bình nước nóng
Bình năng lượng mặt trời
Bình nóng lạnh gián tiếp
Bình nóng lạnh trực tiếp
Trang chủ
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ariston
Bình nóng lạnh Picenza
Bình nóng lạnh Ferroli
Bình nóng lạnh Funiki
Bình nóng lạnh Rossi
Bình nóng lạnh Jatec
Bình nóng lạnh Kangaroo
Bình nóng lạnh Olympic
Bình nóng lạnh Funiki
Đèn sưởi phòng tắm
BÌNH THEO DUNG TÍCH
Dung tích > 10 Lít
Dung tích > 15 Lít
Dung tích > 20 Lít
Dung tích > 30 Lít
Dung tích > 40 Lít
Phụ kiện bình nóng lạnh
Bộ chống giật điện BNL
Bộ sen vòi Inax - ToTo - LG
Bơm SELTON
04.35149453
Bình nước nóng - Bình nóng lạnh thông dung cho gia đình
Tìm kiếm
Sản phẩm mới nhất
Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật
Bình năng nược mặt trời ARISTON
Bình nóng lạnh Ferroli
Bình nóng lạnh Picenza
Thông tin về Bình nóng lạnh
.
Dieu hoa
.
Dieu hoa Panasonic
.
Binh Nuoc Nong
.
Bảo dưỡng bình nóng lạnh
.
Dieu hoa Daikin
Bình nóng lạnh sản xuất trong nước
.
Bình nóng lạnh Ariston
.
Bình nóng lạnh Ferroli
.
Bình nóng lạnh Picenza
.
Bình nóng lạnh Olympic
Bình nóng lạnh nhập khẩu
.
Bình nóng lạnh Ariston > 30L
.
Bình nóng lạnh Ariston > 30L
.
Bình nóng lạnh Stieble
Bình nước nóng bán chạy
.
Bình nóng lạnh ARISTON
.
Bình nóng lạnh Picenza
.
Bình nóng lạnh Ferroli
Binh nong lanh
|
Điều hòa
|
Dieu hoa Panasonic
|
Bình nóng lạnh ARISTON
|
Bình nóng lạnh Picenza
|
Bình nóng lạnh Ferroli
© Bản quyền của Trung tâm Phần Phối Sản phẩm Điện Lạnh Hà Nội
Địa chỉ:
19A/2 - 283 Trần Khát Chân (Sau tòa nhà Vietinbank)
Kho hàng: 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Khu vực Ba Đình - Từ Liêm - Tây hồ Tòa nhà Viện Triết học - 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: 04 3.5149453 - (Hot line:0938161686 / 0988257667) Email:info@isystem.com.vn
Bình nóng lạnh - Bình nước nóng

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
Chuyên nghiệp & tận tâm
Nhựa đúc mẫu nóng Phenocure 20-3100-100 Buehler
Giá: Liên hệ
Giấy mài có dính Ø250/#180 Herzog
Máy mài đánh bóng mẫu MetaServ 250 Single 49-10055
Giấy dám cuộn 100mm X 50 YARD DOUBLE-EAGLE
Đĩa cắt Abrasive SUS-255X1.2 Herzog
Giá: 8,050,000 đ
Giấy mài có dính F ϕ 200- #240 Fujistar
Giá: 11,200 đ
Giấy mài có dính F ϕ 200- #500 Fujistar
Giá: 12,800 đ
Giấy mài có dính F ϕ 200- #1000 Fujistar
Giấy mài có dính F ϕ 200- #1500 Fujistar
Giấy mài có dính ϕ 300/P1000 Herzog
Giá: 5,940,000 đ
Giấy mài có dính ϕ 300/P800 Herzog
Giấy mài có dính Ø200/#1500 Herzog
Giá: 3,720,000 đ
Giấy mài có dính ϕ 200/#180 Herzog
Giá: 3,320,000 đ
Dung dịch đánh bóng kim cương 40-6627 Buehler
Bột nhựa đúc nóng màu đen 20-3100-080 Buehler
Giá: 3,920,000 đ
Giấy mài có dính ϕ 200/#1200 Herzog
Giá: 3,690,000 đ
Giấy mài có dính ϕ 200/#1000 Herzog
Giấy mài có dính ϕ 200/#800 Herzog
Giấy mài có dính ϕ 200/#600 Herzog
Giấy mài có dính ϕ 200/#500 Herzog
Giấy mài có dính ϕ 200/#400 Herzog
Giấy mài có dính Herzog ϕ 200/#320 Herzog
Gấy mài herzog có dính ϕ200/#240 Herzog
Giấy mài có dính herzog ϕ200-#220 Herzog
Đá mài CBN200 China
Giá: 608,000 đ
Máy cắt EI-WG ECO
Vải đánh bóng Tinh Buehler 40-7792 Buehler
Phim mài tròn (Lapping Film) 261X - 0.05μm 3M
Phim mài tròn (Lapping Film) 261X - 30μm 3M
Phim mài tròn (Lapping Film) 261X - 1μm 3M
276 sản phẩm
Kết nối với chúng tôi:
HCM: Số 51, Đường Số 2, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Hà Nội: Lô OV4.6, KĐT Xuân Phương, Đường 70, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 08.22.642.642 (Bộ phận kinh doanh Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm)
Email/skype: ptn@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0868.417.088 (Miền Nam)
Email/skype: ptn01@thegioicongnghiep.com - Hotline: 0868.417.099 (Miền Bắc)

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Cache-Control: private, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
23-08-12, 03:17 PM (Được chỉnh sửa: 23-08-12, 03:39 PM bởi
[Xuân Thanh](http://thuthuataccess.com/forum/user-6662.html).)
Hỏi : Tôi có một báo cáo có nhiều mẫu tin. Tôi chỉ muốn in một mẫu tin trong báo cáo đó thì phải làm thế nào?
Trả lời : Bạn sử dụng toán tử Where để xác định mẫu tin của bạn. Ví dụ đoạn mã sau đặt trong một nút lệnh cmdPrint trên biểu mẫu sẽ sử dụng control RunID trên form để báo cáo của bạn chỉ có một mẫu tin duy nhất mà thôi
Trả lời : Bạn sử dụng toán tử Where để xác định mẫu tin của bạn. Ví dụ đoạn mã sau đặt trong một nút lệnh cmdPrint trên biểu mẫu sẽ sử dụng control RunID trên form để báo cáo của bạn chỉ có một mẫu tin duy nhất mà thôi
Mã:
Private Sub cmdPrint_Click()
Dim strDocName As String
Dim strWhere As String
strDocName = "rptSomeReport"
strWhere = "[RunID]=" & Me!RunID
DoCmd.OpenReport strDocName, acPreview, , strWhere
End Sub

Server: HostVDC

Cache-Control: no-cache, must-revalidate


markdown:
# Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 – Hà Nội
**Thông tin đồ án quy hoạch:**
Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014
Tỷ lệ bản vẽ: 1/2.000
Diện tích: 2.237 ha.
Vị trí: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì– Hà nội
Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-3 nằm ở phía Tây Nam đô thị trung tâm, trong khu vực Nội đô mở rộng và thuộc các phường: Thượng Đình, Khương Trung, Khương Mai, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam, Khương Đình, Hạ Đình, Kim Giang, Phương Liệt - quận Thanh Xuân; các phường: Định Công, Hoàng Liệt, Đại Kim, Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai; các phường: Văn Quán, Phúc La - quận Hà Đông; các xã: Tân Triều, Thanh Liệt, Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội.
**Xem vị trí 38 quy hoạch phân khu tại đây** **Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:**
1- Thuyết minh tổng hợp
2- Thuyết minh tóm tắt
3- Quy định quản lý (dự thảo)
4- Phần bản vẽ
- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch
- QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
- QH02B: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
- QH04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
- QH05A: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
- QH05B:Phối cảnh (.jpg - ảnh đen trắng)
- QH05C 1-2:Các bản vẽ thiết kế đô thị (.jpg - ảnh đen trắng)
- QH06A: Bản đồ quy hoạch giao thông
- QH06B: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật
- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
- QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp nước
- QH07C: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
- QH07D: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị
- QH07E: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc
- QH08: Bản dồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật
- QH09A: Bản đồ đánh giá môi trường
- QH09B: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
**Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)** **, thuyết minh file word (.doc)**
(ht-qnv)
-
[Sự kiện](http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/)
#### # 19.05.2017
**Mái nhà xanh 11 mẫu giữa lòng thành phố Los Angeles**Quá trình thiết kế Bảo tàng Nghệ thuật George Lucas là một viễn cảnh đầy hứa hẹn. Bảo tàng được xây dựng trong khuôn viên Công viên Lễ hội ở Los Angeles. Các kiến trúc sư thuộc hãng MAD...
-
[Sự kiện](http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/)
#### # 11.04.2017
**Đẹp ngỡ ngàng hồ Hà Nội nhìn từ trên cao**Hà Nội nổi tiếng bởi vẻ đẹp của rất nhiều hồ nước, trong đó có nhiều địa điểm đã trở thành thắng cảnh, biểu tượng riêng của thủ đô như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch…...
-
[Sự kiện](http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/)
#### # 21.03.2017
**Nhà ống có sàn kính khiến bạn vừa sợ vừa thích**Sàn trong suốt giúp ánh sáng lan tỏa khắp các phòng nhưng khiến người đi lại có đôi chút e ngại.
-
[Sự kiện](http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/)
#### # 20.03.2017
**Phòng ngủ không cần giường mà vẫn sang trọng**Phòng ngủ vẫn tiện nghi và sang trọng dù không tồn tại giường.
-
[Sự kiện](http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/)
#### # 08.03.2017
**Vịnh Hạ Long vào top 10 di sản thế giới đẹp nhất châu Á**Đền vàng Dambulla, rừng mưa nhiệt đới đảo Sumatra hay vịnh Hạ Long... đều là những địa điểm vào top 10 di sản thế giới đẹp nhất ở châu Á do Rough Guides bình chọn.

Server: Apache/2.2.27 (CentOS)


markdown:
**1. Các yếu tố có thể tác động đến tâm lý thị trường**
![ ảnh 1](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/1_ayjx.jpg)
![ ảnh 2](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/2_infs.jpg)
**2. Tăng trưởng về KQKD của các DN niêm yết**
Năm 2016, mức tăng trưởng được đánh giá sẽ khá ổn định và sẽ biến động trong xu hướng tăng trung hạn đã thiết lập từ năm 2013.
Kể từ năm 2013 đến nay, EPS của thị trường vẫn duy trì đà tăng trung hạn khá tốt, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 10%/năm. Riêng năm 2015, EPS thị trường đã tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng kép trung hạn trong giai đoạn nửa đầu năm.
Tuy nhiên, do một số biến chuyển về tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu như: chính sách tỷ giá thay đổi, giá dầu tiếp tục giảm sâu,… xảy ra trong giai đoạn nửa cuối năm nên tăng trưởng KQKD của các DN không duy trì được như 6 tháng đầu năm. Do đó, EPS thị trường đã bị điều chỉnh trở lại mức tăng trưởng xấp xỉ mức tăng trưởng kép trong trung hạn (với kênh tăng trưởng trung hạn biểu diễn bởi hai đường đường xanh lá trong hình trên) và kết thúc năm 2015 với mức tăng khoảng 7,5%.
Ngoài ra, dựa trên kết quả đánh giá các cổ phiếu ưa thích của Rongviet Research (gồm 33 cổ phiếu (với khoảng 65% số cổ phiếu này thuộc dòng vốn hóa vừa và nhỏ) đại diện khoảng 40% vốn hóa của thị trường), Rongviet Research ước tính tổng lợi nhuận sau thuế các DN này tăng 18% trong năm 2016.
Đồng thời, EPS trung bình cũng tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2016, riêng nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tăng trưởng 14%. Với ước tính dựa trên giả định nhóm danh sách cổ phiếu này sẽ mang tính đại diện cho các DN niêm yết, chúng tôi kỳ vọng EPS thị trường năm sau vẫn tiếp tục tăng trưởng trong kênh xu hướng trung hạn, với mức tăng trưởng vào khoảng 10% vào cuối năm 2016.
![ ảnh 3](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/3_cthy.jpg)
**3. Khối ngoại được kỳ vọng sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam**
Từ 2008 đến nay, TTCK Việt Nam luôn hút ròng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Dự báo cho năm 2016, mặc dù FED có khả năng tiếp tục nâng dần lãi suất và sự mất giá của đồng Nhân dân tệ ảnh hưởng lên giá trị của các đồng tiền khác trong khu vực và trên thế giới, nhưng thị trường Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để tiếp tục thu hút dòng tiền của khối ngoại. Có 3 lý do như sau:
Thứ nhất, TTCK Việt Nam vẫn còn ở mức giá tương đối hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực.
![ ảnh 4](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/4_qjlm.jpg)
Thứ hai, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước đang được đẩy mạnh. Chính phủ đặt mục tiêu sẽ cổ phần hóa 123 DN và thoái vốn tại nhiều DN khác, trong đó, nhiều thương vụ IPO lớn có khả năng diễn ra trong 2016, chẳng hạn: Mobiphone, Vinalines, VICEM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam…
![ ảnh 5](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/5_gxxm.jpg)
Yếu tố quan trọng là câu chuyện nới room. Việc nới room sẽ giúp thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường, đặc biệt đối với những doanh nghiệp đã cạn room. Đồng thời, hành động mua bán của một số nhóm nhà đầu tư trong nước theo tin mở room của khối ngoại cũng khiến thị trường sôi động hơn.
![ ảnh 6](http://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/ngoctuanz/2016_03_15/3/6_iuet.jpg)
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=eKb2Jo7fDkG0XfJZIo28dJTb1gBTUHgBfEhGjqzUaeCYT9g9vit76sf5ASauDADdZ73JHM4Ml-VRvvH4v--BCu-NMZb_1IGpKdk_jgctxefw_L3xzepfIofhDMqvpbpEzAilDyCuoIVRpLGanqqcKA2; domain=tinnhanhchungkhoan.vn; expires=Wed, 02-Aug-2017 10:14:26 GMT; path=/; HttpOnly

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-Cache: MISS from cache13


markdown:
Tivi Phim Nữ Hoàng Của Chiếc Nhẫn Tập 7/8/9/ | Queen Of The Ring (2017) Ep 6 Cô cũng được nhiều khán giả truyền hình và người hâm mộ có ấn tượng thông qua một loạt vai diễn lớn nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như ”Oh My Ghost”, ”Discovery of Love”, ”Reply […]
[Read more](http://tiviphim.com/xem-phim/nu-hoang-cua-chiec-nhan/nu-hoang-cua-chiec-nhan-tap-5-queen-ring-2017-ep-5.html)

Server: Nginx

X-Powered-By: VPSSIM

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block


markdown:
Danh mục iPhone-iPad
Tất cả
Android
Apple
Windowsphone
Java
Blackberry
35/5
Free Download
Bắt đầu tải
Đánh giáChém Gió
Hoàng Gia Bách
Phiên bản mới nhất của Phone Tracker for iOS hiện tại là 3.4.7 được cập nhật ngày 17/04/2014 cải thiện khả năng quản lý năng lượng pin điện thoại và giúp định vị tốt hơn.
Với Phone Tracker for iOS, giờ đây người dùng có thể theo dõi bất kì người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình nếu họ dùng điện thoại iPhone hoặc iPad. Ứng dụng cho phép theo dõi mọi người di chuyển trong 24 giờ trước do được kết hợp giữa chức năng GPS và bản đồ Internet.
Bên cạnh đó, người dùng có thể cho phép hay từ chối những người dùng khác sử dụng thiết bị iOS để theo dõi mình. Với quy trình đăng ký đơn giản, người dùng chỉ cần một vài cú nhấp vào màn hình là có thể sử dụng ngay tiện ích Phone Tracker for iOS.
Người dùng có thể chia sẻ Phone Tracker for iOS với bạn bè và người thân của mình thông qua các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter… để mọi người có cơ hội sở hữu tiện ích này. Hãy tải về và sử dụng ngay hôm nay để cùng trải nghiệm những cảm giác mới lạ mà các tính năng thú vị của ứng dụng này mang đến cho bạn nhé!
Tính năng chính của Phone Tracker for iOS:
- Cho phép theo dõi vị trí của nhiều người
- Xem di chuyển trong vòng 24 giờ
- Cho phép/từ chối người khác theo dõi
- Tích hợp bản đồ
- Sử dụng GPS để theo dõi người khác
- Cho phép đăng ký tài khoản
Một số hình ảnh khác
Cập nhật vào: 21/05/2014
Chém Gió
Ứng dụng Liên quan
iCaughtU!
Prey Anti Theft for iPhone
iTrack
Clear
Bóng đá
iTracking
Bóng đá 24h
Taimienphi.vn|Giới thiệu|Điều khoản sử dụng|Chính sách bảo mật|DCMA
Copyright 2014 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.
Liên hệ


markdown:
|
|
Forum TNT Cho Ai Yêu Thích Công Nghệ
TNT Công Nghệ Trong Tầm Tay
![]()
maruco_270108
![]()
![]()
|Latest topics|
| |
|Statistics|
|Diễn Đàn hiện có |144 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký:
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là
2838 in 2645 subjects
May 2017
|Thống Kê|
Hiện có
2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là
22 người, vào ngày 28/10/2009, 20:27
|
|
![]()
|Tác giả||Thông điệp|
|
|
Mod tiêu biểu
![]()
![]()
|
|
|
|![]()
|
|![]()
|
|
## máy ép nhiệt khổ lớn
|
|![]()
|Đồng hồ|
Bây Giờ Là
|Poll|
|Đối Tác|
|
** | Internet**

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"

Cache-Control: no-cache

Vary: User-Agent


markdown:
[Lịch thi đấu](/world-cup-u20/lich-thi-dau-u20-world-cup-2017.html), [Lịch phát sóng](/world-cup-u20/lich-phat-song-u20-world-cup-2017.html)- [Xem bóng đá trực tuyến](/xem-bong-da-truc-tuyen)- [Link xem bóng đá trực tuyến](/link-xem-bong-da-truc-tuyen)
Xem lại: Sporting Gijon vs Barcelona
**(18/02/2016)**
Với ai không có cơ hội xem trực tiếp trận đấu này, hãy xem lại qua phần tường thuật lại của Cuồng Nhiệt TV bên dưới. Hãy cùng xem nhé.
**Hãy cùng chia sẻ: ** **Bình luận tiếng Anh** **Hiệp 1** **Hiệp 2** **Hoặc bạn cũng có thể xem qua server sau với tốc độ và chất lượng phù hợp:**
Hãy tham gia bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn.
Để sử dụng, hãy đăng nhập Facebook của bạn và chia sẻ những nhận định, những bình luận về trận đấu mà bạn đang theo dõi hoặc xem lại.
Không: spam, post link, chửi nhau...

Server: cloudflare-nginx

Pragma: public

Cache-Control: max-age=0, no-cache

Set-Cookie: __cfduid=dd04353af68aa99d5c3889bdd4eecb4fa1495668541; expires=Thu, 24-May-18 23:29:01 GMT; path=/; domain=.tructiepbongda.com; HttpOnly

X-Powered-By: W3 Total Cache/0.9.5.4


markdown: - Ngươi tự sát thì đi chỗ khác tự sát, nếu không ... Triệt Địa Thử cười gằn :- Nếu không cái gì? Người kia phiền não nói bừa :- Nếu không chúng ta sẽ giết ngươi!Lăng Phong suýt chút ngã ngồi. Kẻ địch muốn đánh bom tự sát còn đòi giết hắn, thật là sáng tạo.Triệt Địa Thử cười haha :- Haha, hóa ra ỷ đông hiếp yếu, muốn giết cả ta sao?Từ Khánh toát mồ hôi, xem chừng hiểu lầm càng lúc càng nặng, vội vã xoa tay khuyên can :- Lão Tam, mau dập lửa đi. Bọn họ không liên quan.Lúc này, vài kẻ có mắt nhìn hàng nhận ra gì đó, bắt đầu to nhỏ :- Kia ... hình như là hỏa dược?- Cái gì hỏa dược?- A, đúng rồi, ta biết hắn. Chính là "Triệt Địa Thử" Lôi Trấn, nghe nói tháng trước làm nổ tung cả một cái kho ...- Lôi Trấn? Ta nghe nói Phích Lịch Đường Lôi gia của hắn ở Giang Nam rất nổi danh chế hỏa dược.Đám đông mặt mày bắt đầu xám ngoét cả.Ở đây dĩ nhiên chả thằng nào từng dính qua hỏa dược Lôi gia. Nói đùa sao? Thằng nào gặp qua chỉ e đều tan thây cả còn ở đây thế quái nào được? Có đứa nào vẫn giữ được tỉnh táo, cất tiếng chửi :- Tụi mày rảnh quá, còn quản cái gì Phích Lịch Đường. Còn không mau tránh đi ...Anh em đều gật gù.Chỉ là, cả đám vừa nhấc chân, phía sau đã có tiếng hét chấn trụ :- Đứng hết ở đó!Thời gian như dừng một nhịp.- Không ai được động. Chỉ cần một thằng cựa quậy, gia gia cho cả đám bay lên trời hết ...Cả đám im phăng phắc, mỗi người đều giữ nguyên tư thế, không một ai dám ho he.Người trung niên nhận trách nhiệm "thương thuyết", lúc này mồ hôi đã vã ra như tắm, gằn giọng nhắc nhở đồng bào :- Nghe lời, tất cả nghe lời nó. Ông còn chưa sống đủ đâu. Thằng nào manh động để ông banh xác chỗ này, ông thề làm ma cũng không tha cho chúng mày.- M* ngươi im đi, có chuyện tất cả đều làm ma cả, còn cần ngươi tha con khỉ ..."Xì xì" Lại là âm thanh kia, càng lúc càng nổi da gà.Có tiếng cảm thán của ai đó :- Cuộc đời thật nhạt nhẽo. Ta là dũng sĩ chân chính, các ngươi đã ép buộc ta, đã vậy nhóm lửa lên, tất cả cùng xông vào biển lửa.- Ai ai, đại ca. Hạ hỏa, hạ hỏa. Mấy anh em đùa chút thôi, có gì nói chuyện, có gì nói chuyện.- Thằng đầu heo nào lấy đồ của nó thì trả đi, ăn ở tích đức chút.- Không phải lấy đồ, mà là đánh người. À không đúng, bây giờ ông lại nhớ ra rồi, hình như còn có cả đồ.Cả đám mắt mũi trợn ngược, chửi thầm thằng chó "cơ hội".Lăng Phong đánh mắt sang chỗ Bạch Ngọc Đường :- Khinh khí cầu chuẩn bị bay rồi, ngươi kêu huynh đệ dừng diễn đi, làm quá kéo quan sai đến thì mất hứng a ...Bạch Ngọc Đường giọng run run :- Chỉ e ... không được. - Tại sao? Hắn ta trí lực không tốt? - Ài, Lăng huynh đệ có điều không biết. Lão Tam chơi hỏa dược từ nhỏ, chưa đùa bao giờ. Trọng yếu là, bị nổ không ít lần, thính giác bị ảnh hưởng ... "Gì? Điếc tai? Thảo m* nào anh em nói mãi không vào."Lăng Phong dự cảm không tốt, cẩn trọng hỏi dò :- Hỏa dược trong tay hắn, sát thương thế nào?Lăng Phong ngoài mồm cố hỏi, trong lòng lại cầu trời. Hắn thầm nghĩ thời cổ lỗ sĩ này, hỏa dược chắc cũng chả đâu ra đâu, cùng lắm chỉ cỡ pháo hoa là cùng. Bạch Ngọc Đường nuốt nước bọt đánh "ực", nói :- Cũng thường thôi, tháng trước lão Tam lỡ tay châm một cái, thổi bay cả cái kho lương ...- Haha, ha ... ha ... hơ ... Ngươi nghiêm túc?Lăng Phong ban đầu cười lớn, cho rằng Bạch Ngọc Đường đùa cợt tâng bốc huynh đệ mình lên. Về sau nhìn vẻ mặt của lão Bạch trắng bệch như người chết trôi, Phong ca không khỏi rùng mình.Lý Đán lúc này cũng mất hết vẻ cao ngạo, tho đầu vào :- Hai ngươi chuyện riêng để sau được không? Ta thấy cái sợi dây kia vẫn đang cháy đó, anh em ở đây đều có chút quan ngại ... - Phải, phải ... - Từ Khánh cũng đồng tình.Bạch Ngọc Đường lấy hết sức hét lớn :- Lão Lôi, hiểu lầm hiểu lầm rồi. Dập lửa đi!Lôi Trấn ngẩng mặt, bối rối nói :- Không dập được. Đây là hòa dược đặc thù của Lôi gia ta. Một khi đã đốt lên thì không cách nào dập được.Lý Đán mặt cắt không còn giọt máu, quát :- Ngươi nói đùa sao?- Ngươi nhìn mặt ta giống đang đùa sao? - Lôi Trấn tỉnh như sáo đáp.- Vậy ngươi còn vội vàng đốt làm gì? Hù dọa chút là được rồi.- Lỡ tay ...Tất cả đứng hình năm giây, không nhịn được đồng loạt nuốt nước bọt."Quạ, quạ"Có tiếng quạ kêu đâu đó.Dưới mặt đất, toàn thể anh em đều oán hận nhìn kẻ chủ mưu. "Một phút bốc đồng cả đời bốc c*t". Chuyến này còn thảm hơn, một thằng bốc đồng bắt cả đám đi hốt."Bomberman" Lôi Trấn khí khái hiên ngang. Chỉ là, đại khái chơi với hỏa dược nhiều quá, mặt mày lão Lôi như từ ống khói chui ra, sần sùi đen nhẻm, không cách nào phân biệt được đang đùa hay đang giỡn."Xì xì"Lại là tiếng xì xì này, mở màn cho cảnh rộn rã ngay sau đó :- Tụi mày bị thiểu năng sao? Không vào mà thổi đi ... "Phù phù"- Rắm thối, ngươi mới thiểu năng đó. Không thấy càng thổi nó cháy càng nhanh à ... - Nước đâu, nước đâu ..."Phẹt"- Dừng lại, đừng có nhổ nước bọt nữa. Ngươi vừa ăn phải mỡ heo sao? Làm sao cứ nhổ phát nào nó lại bùng lên phát đó ...- Thôi thế thì hết thuốc rồi. Chạy thôi ...- Thật xin lỗi các vị. Hỏa dược này do tổ tiên Lôi gia phát minh, ta giấu lão cha đem đi. Nó nổ một cái nửa cái thành Thái Nguyên này bốc khói, bây giờ mới chạy đã là vô ích. Chạy ra xa có khi chết sẽ càng khó coi, tay chân vung vãi ...Anh em đều ánh mắt hình "viên đạn" nhìn Lôi Trấn, thật không biết nên chửi hay nên mắng hắn. Ngay lập tức, tiếng ca thán tuyệt vọng bắt đầu vang lên :- Mẹ ơi, mẹ ơi ...- Ta còn trai tân a, ông trời không có mắt ...- Mẹ ơi, con trai bất hiếu ...- Ngươi m* nó đừng có gọi mẹ nữa ...- Trời ơi, ta cảm thấy rồi, ta cảm thấy rồi, thì ra hỏa dược phát nổ là cảm giác này, tay chân không còn cảm giác ...- Cảm giác cái em gái nhà ngươi, nhìn lại xem đang cầm tay ai?Cách đó không xa, có vài kẻ ít kích động hơn, chỉ ôm mặt than thở :- Linh Nhi, Dung Nhi, Yến Nhi ... Các nàng số thật khổ a, không còn ta săn sóc ...- A, ta cũng như ngươi. Linh ... Từ từ, ngươi nói Linh Nhi là Linh Nhi nào?- Còn Linh Nhi nào? Đầu bài phố Đông ...- A, thằng bố láo. Linh Nhi nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ta, thế chó nào lại cần ngươi đi săn sóc ...Cảnh tượng xúc động như tận thế tới nơi. Hòa vào tình cảnh chung đầy thiêng liêng, Lăng Phong cũng sụt sùi vỗ vai Lý Đán :- Ài, đến lúc này rồi, ta cũng không giấu nữa. Vừa rồi có điều nói dối, kỳ thực tên ta là Lăng Phong, không phải Phong Lăng.- Không sao, tên ta cũng không phải Lý Đán ...“Đậu móa cùng một giuộc.”Lý Đán thở dài :- Thật không ngờ, Triệu Đán ta mất công dựng buổi ra mắt cho nàng ấy, lại bị một đám điên khùng phá mất ...Lăng Phong lúc này mới vờ tỉnh ra :- Ngươi là ... Vương gia?- Phải, chính là bổn Vương. Không cần quỳ. Ta đang giả trang vi hành, không cần làm kinh động quần chúng nhân dân.Lăng Phong không khỏi chửi thầm, đại ca tiểu đệ cũng có định quỳ đâu chứ.Lăng Phong lại nhìn quanh. Lúc này "phần tử khủng bố" đang ra sức dùng chân dập mồi lửa, Bạch Ngọc Đường đứng cạnh lớn tiếng quát tháo. Gần đó có vài tên đang tranh cãi nhau về gái gú, vài kẻ bịt tai sợ hãi cầu nguyện. Ở phía xa vài bóng người đang chạy đi, cũng có vài người thập thò đâu đó xem diễn biến. Lăng Phong liên tưởng lại vài bộ phim ngày tận thế từng xem, quả thật rất giống.Kỳ thực, Lăng Phong cũng không đến nỗi sợ bom. Hắn tự tin chạy nhanh hơn tất cả, cũng tự tin có thể lao đến sút bay tên Lôi Trấn kia, cả người lẫn bom. Nhưng lúc này, hắn lại không muốn làm gì cả, ngược lại còn cảm thấy tò mò, muốn xem uy lực hỏa dược cổ đại. Chỉ là, thử cũng không cần trực tiếp dùng thân ra thử đi. Bởi vậy mới nói trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, không phải ai cũng có quyết định đúng đắn."Nực cười. Đùa mà như thật, thật lại như đùa."Lăng Phong bỗng cảm nhận một tia ý thức kỳ quái.Nhẹ, tất cả đều nhẹ bỗng. Đan điền Lăng Phong dường như sinh ra một luồng gì đó. Đồng thời, cả tinh thần Lăng Phong như bị rút hết, thân thể như mất hết sức nặng, giống như vừa được "refresh". Cảm giác này hắn đã gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là khi hợp thể cùng Liễu Thanh Nghi. Lần thứ hai là khi bị sát thủ U Linh sơn trang đâm xuyên người. Lần này hình như rõ rệt nhất.Đột nhiên có tiếng truyền âm của Cố lão vang lên :"Tiểu tử, lại đột phá à? Ngươi nha, khiến ta vừa hứng thú vừa ghen tỵ. Đơn giản như vậy cũng ngộ ra được. Chả bù cho ta năm đó, dưới ánh chiều tà ... e hèm, bỏ đi ... chết đi sống lại mới ngộ ra tuyệt học.""Ta vừa ngộ ra cái gì?" Lăng Phong biết mình vừa sinh ra thứ gì mới, nhưng chính xác là gì thì không nói thành lời được."Ài, không bì được với giới trẻ các ngươi a ..." Lăng Phong lại sực nhớ ra. Đúng vậy, lúc quan trọng quên mất tiêu lão biến thái này.“Ê, lão đang ở đâu đó?”Không có hồi đáp.Còn nữa, Tần Quyền Lăng Hổ từ đầu cũng ở đây, sao không nghe nói năng gì? Lăng Phong liếc qua không khỏi tặc lưỡi. Tần Quyền Lăng Hổ đều vẫn điềm nhiên như không. Chẳng bù cho Phong ca, mới mỗi quả bom đã nghĩ loạn cả lên, đến mức đột phá cả võ công, thật quá xấu hổ.- Lục đệ Thất đệ, ngươi không sợ hỏa dược sao?Tần Quyền chỉ cười nhạt, Lăng Hổ nói :- Có một chút.- Ồ? Vậy sao không nói gì?- Không biết nói gì.Lăng Phong bừng tỉnh, quả nhiên là Lăng Hổ, nói ... cứ như không nói.Có điều, thời gian cũng đã hết.Mãi lúc này, Lăng Phong bỗng nhớ đến cái gì, hô lớn :- Phải rồi, cắt! Cắt cái dây đi là xong mà ...Chỉ thấy Lý Đán bên cạnh nhỏ giọng :- Không kịp rồi."X..."Tiếng xì xì tắt ngấm. Lăng Phong trợn mắt, gắng chiêm ngưỡng khoảnh khắc.Chỉ là, đợi mãi một lúc vẫn im lặng."Gì đây? Bom ... xịt?"Không có âm thanh nổ tung nào vang lên, anh em ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sau cùng ôm chầm lấy nhau hoan hô.Lăng Phong vừa đưa tay vuốt trán, thì ...“Vèo”Có tiếng ám khí.“Vl, thằng nào cơ hội ám sát ta?”Lăng Phong nhìn lại cây phi đao cắm ngay dưới chân thầm thở ra. Hắn nhận ra loại phi đao này, đây là vật truyền tin của Mật Thám ty.Lăng Phong cẩn thận thu vào tay áo, nhân lúc xung quanh đang bận rộn ôm nhau lén rút thư ra xem. Chỉ thấy một đoạn lời hẹn và tên một tửu lâu.Đang muốn chờ cho mật thư tan đi. Bỗng Lăng Phong để ý bên dưới còn có một dòng tái bút chữ nhỏ li ti.Không lẽ kia mới là tin tức chân chính? Nói cũng phải, cũng giống như poster quảng cáo bên dưới luôn có một dòng “hình ảnh chỉ mang tính minh họa”, thực ra cả cái poster mỗi dòng đó là chân thực nhất.Căng mắt một lúc, Phong ca rút cục giải mã được tin quan trọng.“Đọc xong thư giữ phi đao lại, đừng có ném.”“Đệch”Đúng lúc đó, loáng thoáng có tiếng ai đó oang oang từ đầu phố :- Ai chơi đồ cấm đâu? Các ngươi làm ăn kiểu gì? Có biết làm bộ đầu đầu tháng kiêng kị nhất là tra án không hả? Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky tien nghich thieu gia ac ma dung hon toi truyen dam my chua te chi vuong tam sinh tam the thap ly dao hoa linh vu thien ha quan khi dai thieu gia em lay cau doc ton tam gioi quan thuat quan sach quan bang tru tien lac hong ky

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate


markdown:
# Tủ bếp gỗ Căm Xe thiết kế bán cổ điển với tông màu trắng – TBT2203
[Công cụ Chọn Hướng Làm Bếp theo tuổi chi tiết và chính xác !!!](http://tubep.com/phong-thuy-nha-bep.html)
+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm Xe
+ Màu sắc và đặc tính: màu trắng sơn men kết hợp vân gỗ bàn đảo, gỗ tự nhiên được tẩm sấy tốt, ít co ngót, chịu nước, chịu nhiệt và chịu va đập
+ Hình dạng và kích thước: chữ I dài khoảng 6.5m, có bàn đảo tiện dụng
+ Loại nhà và diện tích đặt bếp: căn hộ cao cấp, không gian bếp khoảng 35m2
+ Dịch vụ cộng thêm: thiết kế miễn phí, theo dõi tiến độ online, tem chứng nhận, sms theo dõi bảo hành, bảo trì 24/7
### Cùng Danh Mục
[Tủ bếp MDF Melamine chữ I năng động – TBN136](http://tubep.com/tu-bep-mdf-melamine-chu-i-nang-dong-tbn136.html) [Tủ bếp gỗ Sồi trắng chữ I có đảo dài cổ điển – TBN267](http://tubep.com/tu-bep-go-soi-trang-chu-i-co-dao-dai-co-dien-tbn267.html) [Tủ bếp gỗ Acrylic màu vàng chữ L hiện đại - TBH033](http://tubep.com/tu-bep-go-acrylic-mau-vang-chu-l-hien-dai-tbh033.html) [Tủ bếp gỗ Sồi sơn men trắng chữ U - TBT468](http://tubep.com/tu-bep-go-soi-son-men-trang-chu-u-tbt468.html) [Tủ bếp gỗ Acrylic màu xám đen chữ I có bàn đảo, hệ khung tủ lạnh và hệ tủ khô - TBT756](http://tubep.com/tu-bep-go-acrylic-mau-xam-den-chu-i-co-ban-dao-he-khung-tu-lanh-va-he-tu-kho-tbt756.html) [Tủ bếp Acrylic màu trắng chữ I có bàn đảo _ TBT1184](http://tubep.com/tu-bep-acrylic-chu-i-co-ban-dao-_-tbt1184.html) [Tủ bếp gỗ Laminate đơn giản nhưng vẫn đủ ấm áp - TBT1367](http://tubep.com/don-gian-nhung-van-du-am-ap-tbt1367.html) [Tủ bếp gỗ Căm Xe sơn men đen chữ I đơn giản có hệ khung tủ lạnh - TBT1556](http://tubep.com/tu-bep-go-cam-xe-son-men-den-chu-i-don-gian-co-he-khung-tu-lanh-tbt1556.html) [Tủ bếp chữ L gỗ Acrylic với sự kết hợp giữa màu trắng và màu vân gỗ làm không gian bếp nổi bật hơn -...](http://tubep.com/tu-bep-chu-l-go-acrylic-voi-su-ket-hop-giua-mau-trang-va-mau-van-go-lam-khong-gian-bep-noi-bat-hon-tbt1645.html) [Tủ bếp gỗ Laminate chữ L màu xám có bàn đảo và hệ khung tủ lạnh –TBT1819](http://tubep.com/tu-bep-go-laminate-chu-l-mau-xam-co-ban-dao-va-he-khung-tu-lanh-tbt1819.html) [Tủ bếp gỗ Laminate chữ L màu vân gỗ có bàn đảo và khung tủ lạnh – TBT1876](http://tubep.com/tu-bep-go-laminate-chu-l-mau-van-go-co-ban-dao-va-khung-tu-lanh-tbt1876.html) [Tủ bếp gỗ Sồi màu vân gỗ thiết kế bán cổ điển chữ L – TBT2243](http://tubep.com/tu-bep-go-soi-mau-van-go-thiet-ke-ban-co-dien-chu-l-tbt2242.html) [Tủ bếp gỗ Laminate chữ U có bàn đảo và khung tủ lạnh – TBT2340](http://tubep.com/tu-bep-go-laminate-chu-u-co-ban-dao-va-khung-tu-lanh-tbt2340.html) [Tủ bếp gỗ Laminate màu vân gỗ có hệ thống tủ vi sóng – TBT2445](http://tubep.com/tu-bep-go-laminate-mau-van-go-co-he-thong-tu-vi-song-tbt2445.html) [Tủ bếp gỗ Tần Bì chữ U thiết kế bán cổ điển màu trắng – TBT2539](http://tubep.com/tu-bep-go-tan-bi-chu-u-thiet-ke-ban-co-dien-mau-trang-tbt2537.html) [Tủ bếp gỗ Xoan Đào màu trắng sơn men thiết kế bán cổ điển – TBT2545](http://tubep.com/tu-bep-go-xoan-dao-mau-trang-son-men-thiet-ke-ban-co-dien-tbt2546.html)
## Trả lời Hủy

Server: nginx

Vary: Cookie,Accept-Encoding,User-Agent

Link: <http://tubep.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://tubep.com/?p=62337>; rel=shortlink


markdown:
Not just a place you can shop, it's a place you can trust.
Đấu giá
Đồng hồ
Đồng hồ Nam
Đồng hồ Nữ
Sản phẩm
Kính mát
Thời trang
Nước hoa
Loa – Tai nghe
Vitamins – Thực phẩm
Bảng giá
Bảng giá
Chính sách mua hàng
0
Your cart is empty. Go to
Shop
.
Home
/ Thời trang
Thời trang
Các mặt hàng quần áo, giầy dép, túi xách và phụ kiện
Giầy Steve Madden Humfry Fashion Sneaker
1.000.000
₫
Thêm vào giỏ
Giầy Levi’s Jeans Sneakers
970.000
₫
Thêm vào giỏ
Giầy Steve Madden Virgo
1.100.000
₫
Thêm vào giỏ
Giầy Steve Madden Simmer
1.000.000
₫
Thêm vào giỏ
Áo thun FILA Polo
330.000
₫
Thêm vào giỏ
Lô áo thun Aeropostale (Chọn nhiều mẫu)
200.000
₫
–
320.000
₫
Chọn mẫu
Ví nữ U.S. Polo Assan.
670.000
₫
Chọn mẫu
Fox Racing Juxtapose Bowler
850.000
₫
Thêm vào giỏ

X-Turbo-Charged-By: LiteSpeed

X-LiteSpeed-Cache: hit

Set-Cookie: __cfduid=da691fd16062723f544cc12e63a5de7a71495668642; expires=Thu, 24-May-18 23:30:42 GMT; path=/; domain=.tumlumshop.com; HttpOnly


markdown:
Nội dung trang bạn yêu cầu đã bị khóa hoặc bị xóa khỏi hệ thống. Xin lỗi về sự bất tiện này. Cảm ơn!
Giấy phép MXH số 273/GP-BTTTT.
Công ty chủ quản: Công ty cổ phần VNG
322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Một sản phẩm của Zing
Được chứng nhận bởi


markdown:
# Làm người Linh hồn của tiền - Lynne Twist
Thảo luận trong '
[Tủ sách Tâm lý - Giáo dục](forums/tu-sach-tam-ly-giao-duc.22/)' bắt đầu bởi [Heoconmtv](members/heoconmtv.47930/), [20/12/15](threads/linh-hon-cua-tien-lynne-twist.22476/).
**Moderators:** [dragonking91](members/dragonking91.45973/) **Moderators:** [dragonking91](members/dragonking91.45973/)
Thảo luận trong '
[Tủ sách Tâm lý - Giáo dục](forums/tu-sach-tam-ly-giao-duc.22/)' bắt đầu bởi [Heoconmtv](members/heoconmtv.47930/), [20/12/15](threads/linh-hon-cua-tien-lynne-twist.22476/).

Cache-control: private, max-age=0


markdown:
Đụ Em Nhân Viên Quán Ăn Dâm Đãng cho gái mút chim Caribbeancom 061116 001 xem phim sex y tá mẹ sướng Xem phim sex Đụ Em Nhân Viên Quán Ăn Dâm Đãng. Phim sex nhân viên quán ăn phục vụ tận tình. Cho khách đụ nhân viên tại quán ...
[Read More »](http://utterpad.com/du-em-nhan-vien-quan-an-dam-dang-cho-gai-mut-chim/)
Đụ Em Nhân Viên Quán Ăn Dâm Đãng cho gái mút chim Caribbeancom 061116 001 xem phim sex y tá mẹ sướng Xem phim sex Đụ Em Nhân Viên Quán Ăn Dâm Đãng. Phim sex nhân viên quán ăn phục vụ tận tình. Cho khách đụ nhân viên tại quán ...
Phim sex gái tây lồn không lông thủ dâm phim sex dphim Phim sex châu âu gái tây lồn múp không một cộng lông thủ dâm cực đỉnh. Gái tây nứng lồn thủ dâm một mình. hiếp dâm chủ nhà dâm loạn bí ẩn
Em trai chơi những cô chị họ dâm đãng chơi đồng nghiệp Em trai chơi những cô chị họ dâm đãng. Chàng trai trẻ từ quê lên thành phố Tokyo đến nhà 1 người bạn để chơi, nhưng do không thông báo trước để bạn mình biết chuẩn bị. Nên ...
Phim sex loạn luân với chị dâu tốt bụng xem sex Phim sex về tôi là một thanh niên đang học cấp ba, những năm cuối cấp để chuẩn bị bước vào con đường đại học, nên ba mẹ đã cấm không cho tôi quen bạn gái. Giận ba mẹ ...
Phim sex loạn luân với bà chị gái dâm đãng lồn em ngon chứ anh Phim sex loạn luân với bà chị gái dâm đãng, đang ngủ bà chị mò vào bú cu thằng em trai, em trai giật tình tỉnh giấc thế là thằng em bám lấy đôi bầu ...
Tuyển chọn không che xuất tinh vào bướm con yêu địt gái gọi Tina Yuzuki chịch anh da đen Tuyển chọn không che xuất tinh vào bướm. Xem phim che nhiều cũng chán các bạn nhỉ, nay mình tuyển tập gồm nhiều bộ phim không che, phim đều được tuyển ...
Thầy giáo sex tập thể sinh viên trung học Kaname Tsubaki Thầy giáo sex tập thể sinh viên trung học, trong giờ thể dục của lớp các sinh viên đẹp các chị em phụ nữ của lớp này rất là điệu luôn đi học muộn vì lo cho tiểu thư ...
Phim sex nữ sinh học thêm bị thầy giáo hiếp dâm bú chim cho cậu Phim sex nữ sinh học thêm bị thầy giáo hiếp dâm, trong lớp học thêm tại nhà của thầy giáo chủ nhiệm có một cô nữ sinh khá là đẹp cô gái ấy học giỏi ...
Phim sex hiếp dâm vợ thằng bạn mới cưới Phimsex18 nhật bản Phim sex hiếp dâm vợ thằng bạn mới cưới, người vợ của thằng bạn thân tôi lúc trước là người yêu của tôi, tôi và em ấy đã quen nhau được 5 năm nhưng vì hoàn CARIBBEANCOM 040716-536 ...
Nữ sinh lồn múp phục vụ bạn trai sau giờ học lon gai xinh Nữ sinh lồn múp phục vụ bạn trai sau giờ học, cô gái có một ngừoi bạn trai là côn đồ, bạn trai cô thường hay đe doạ chia tay cô nếu cô không phục vụ ...

Set-Cookie: __cfduid=dc0fc6d51971262505785ccbb635836a41495668709; expires=Thu, 24-May-18 23:31:49 GMT; path=/; domain=.utterpad.com; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding,Cookie


markdown:
Hinh nen may tinh dep nhat, wallpaper for PC chọn lọc, hình nền HD chất lượng cao. Download những hình nền máy tính laptop với link download fshare mediafre đẹp tuyển chọn tình yêu, hình nền dễ thương, hình nền buồn...
Cuối cùng thì se-ri bộ hình nền 1000 ảnh chủ đề Girl Việt của mình cũng đã hoàn thành. Qua bao tháng ngày sưu tập tích lũy lại thì toàn bộ bộ sưu tập...
150 hình nền HD full đẹp nhất thế giới cho máy tính laptop
Đa số các máy tính hiện nay đều có độ phân giải khá cao và full HD, vì thế để hình ảnh...
Hình nền máy tính đẹp nhất, wallpaper desktop đẹp cho máy tính
Sau 1 năm 2012 bước sang năm mới 2013 diễn dàn Bạc Liêu xin gửi tới các bạn bộ hình...
Nhằm đáp ứng yêu cầu của các bạn yêu Anime trên toàn thế giới và đặc biệt là bạn taplamhacker - Một thành viên trẻ tuổi, tài năng bậc nhất, danh...
Download tải hình nền background powerpoint đơn giản đẹp nhất dễ thương làm slide thuyết trình
Khi các bạn tạo những bài slide, thuyết trình giảng...
Download hình nền background template powerpoint đẹp nhất dễ thương 2010 2013
Tổng hợp một sồ hình nền powerpoint đẹp nhất các bạn có thể sử dụng...
đây ạ
Hình nền Arsenal 2017
Mình chắc rằng Arsenal thì hẳn bạn nào cũng biết đến rồi nhỉ! Arsenal là một câu lạc bộ bóng đá thành công nhất nước Anh...
Tuyển tập hình nền CLB Liverpool 2017 đẹp nhất
Trong các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng bậc nhất ở Anh thì Liverpool là đội bóng mình ngưỡng mộ...
Đây là bộ ảnh nền cho laptop full hd mới nhất các bác xem ở đây nhé
>>> Down trọn bộ tại đây: https://goo.gl/LntYLt
Công nghệ 3D (D: Dimension) đã trở thành một trào lưu từ sau khi siêu phẩm Avatar xuất hiện, từ games giải trí, phim cho đến hình ảnh cũng vậy. Hình...
Đây là phần thứ 6 của bộ sưu tập VN Teen girl của mình. Phần này có khá nhiều model đẹp và dễ thương tuổi từ 9x 10x. Bộ này khác hoàn toàn với những...
Sơn Tùng M-TP là ca sĩ trẻ tuổi nhạc POP nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Sơn Tùng không chỉ được nhiều người biết đến qua giọng hát hay mà còn với...
Hình nền Chelsea đẹp nhất 2017
Bên cạnh đội bóng Arsenal, Chelsea cũng là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất London nước Anh, được...
Chi Dân một trong những ca sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, chiều cao lý tưởng mà khả năng diễn xuất cũng rất tự...
David Beckham là một cái tên quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai yêu bóng đá. Từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp...
Chủ đề mình gửi đến các bạn hôm nay không phải là những hình ảnh màu sắc như những bộ sưu tập trước, mà là những hình ảnh trắng đen chất lừ phong...
Mình xin hướng dẫn cho các bạn đổi màn hình thành video Zombie cực độc ( tổng thiệt hại nếu down trên trang gốc là 4$ nhưng mình có cách không tốn...
Tháng giêng là tháng ăn chơi,...câu nói này gần như là câu thuộc lòng của con người Việt Nam từ xa xưa. Tết đến xuân về mang thêm nhiều niềm vui....
Trong 4 mùa ở Trái Đất thì mùa Đông là mùa tôi thích nhất, chủ đề hôm nay tui xin nói về mùa Xuân.
Mùa xuân có thể được xem là cột móc đánh...
Giáng sinh còn có tên gọi khác là Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm được tổ chức thường niên hằng năm của Thiên Chúa Giáo vào ngày 25 tháng...
Share bộ ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp
Xem đầy đủ và Download ảnh full HD: (32 ảnh )
Link part1: bit.ly/2cOolYo
Link part2: bit.ly/2czpzoa
Chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới 2017 (năm Đinh Dậu). Năm cũ qua đi để lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của mỗi...
2016.........vèo..... 2017, thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu em chưa kịp xếp vần. Như vậy 1 năm cũ chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa, chúng ta...
Hình nền thiên nhiên phong cảnh thì mình cũng đã chia sẻ nhiều ở Mục "Hình Nền Máy Tính". Nhưng chất lượng ảnh chỉ nằm ở mức Full HD (1920x1080) mà...
Tiếp nối sự thành công của bài viết Bom tấn chủ đề Anime hồi hôm qua, hôm nay hãng JAV Wallpapers (Japan Anime Vforum) tiếp tục cho ra mắt sản phẩm...
Trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản như Naruto, Conan, Fairy Tail,... bộ phim gây ấn tượng với mình nhất chính là Đảo hải tặc One...
Mời bạn tải về trọn bộ hình nền mà chức năng Spotlight trên Windows 10 sử dụng được Máy Tính Khỏe tổng hợp từ nguồn ảnh chất lượng cao Full HD thỏa...
Bộ ảnh xe đạp tuyệt đẹp
Link HD : bit.ly/2c7qPfO
Bộ 30 hình ảnh Doremon full HD cực đẹp : bit.ly/2cPcuL0 (Các bạn copy link vào cửa sổ mới )
Dưới đây là một số ảnh demo chất lượng thấp:
Hôm nay mình xin tiếp tục trình làng bộ Wallpaper chủ đề Anime đẹp mê hồn dành cho sử dụng để làm Hình nền Desktop, Điện thoại hoặc để ngắm
Các...
Mình rất rảnh :troll: nên mình đã dùng paint xóa hết mấy cái Watermark rồi :D không cản tầm nhìn :D
Độ phân giải HD ( 16:9 )
demo một số ảnh :
Thêm một tháng nữa lại trôi qua, chúng ta lại đón những ánh nắng gay gắt của mùa hè 2016. Hãy tô điểm cho màn hình desktop của mình thêm sinh động...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright © 2014 - 2015 Vforum.vn
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:17 AM

Pragma: private