text:
Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13
lượt xem 104
download
Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
Nhà vệ sinh có dùng nước (Water Closet/ Wet sanitation) là kiểu nhà vệ sinh mà người sử dụng dùng nước để dội bệ ngồi, bàn cầu và có thể dùng nước rửa sạch hậu môn. Nước ngoài việc sử dụng để làm sạch nhà vệ sinh còn có tác dụng ngăn cản mùi hôi khó chịu bốc ra môi trường. Những nơi mà nguồn nước tốt, dồi dào và điều kiện tài chính tương đối kha khá trở lên thường xây dựng nhà vệ sinh có dùng nước. Người ta có thể lấy nước từ nguồn thủy cục, nước......
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC =============================================================== 4.1 KHÁI QUÁT Nhà vệ sinh có dùng nước (Water Closet/ Wet sanitation) là kiểu nhà vệ sinh mà người sử dụng dùng nước để dội bệ ngồi, bàn cầu và có thể dùng nước rửa sạch hậu môn. Nước ngoài việc sử dụng để làm sạch nhà vệ sinh còn có tác dụng ngăn cản mùi hôi khó chịu bốc ra môi trường. Những nơi mà nguồn nước tốt, dồi dào và điều kiện tài chính tương đối kha khá trở lên thường xây dựng nhà vệ sinh có dùng nước. Người ta có thể lấy nước từ nguồn thủy cục, nước ngầm, nước sông hồ, nước mưa từ mái nhà và được trữ ở các thùng chứa, lu vại, … để dùng cho loại nhà vệ sinh này. Nhìn chung, loại nhà vệ sinh có dùng nước này có các ưu và khuyết điểm sau: Ưu điểm: • Khá vệ sinh. • Hạn chế việc phát tán mùi hôi, ruồi và các mầm bệnh khác. • Kết cấu chắc chắn và tuổi thọ công trình dài hơn. • Có vẻ văn minh hơn kiểu không dùng nước. • Có thể đặt hẳn trong nhà, gần nhà bếp, phòng ngủ. Nhược điểm: • Giá thành xây dựng tương đối cao (thường trên 1,5 triệu đồng/cái). • Phải tốn công dùng nước để dội và rửa sau khi sử dụng. • Khó áp dụng cho những vùng khan hiếm nước hoặc chất lượng nước kém như vùng bị phèn nặng, vùng nhiễm mặn. • Thường không tận dụng nguồn phân và nước tiểu cho mục tiêu khác. Chương này giới thiệu các loại nhà vệ sinh có dùng nước. Tùy theo tình hình nguồn nước mà ta có thể xây dựng nhà vệ sinh ít dùng nước hoặc nhà vệ sinh dùng nhiều nước. • Đối với các vùng có nguồn nước đầy đủ nhưng chất lượng nước kém (như quá nhiều phèn - như ở các vùng Đồng Tháp Mười, Long An - hoặc quá mặn - như các vùng Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) thì nên lưu ý sử dụng các nhà vệ sinh ít dùng nước (Water Saving Latrines/Toilet). • Đối với những vùng có nguồn nước dồi dào và trung tính (pH = 6 - 8) như các vùng Đồng bằng sông Hồng (vùng chung quanh Hà Nội), một số vùng duyên hải miền Trung, phía thượng nguồn sông Cửu Long (vùng An Giang, một phần Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, …). Các vùng này xem như việc sử dụng nguồn nước là không hạn chế và chi phí sử dụng nước xem như không đáng kể. Các vùng này có thể thiết kế loại nhà vệ sinh có dội - xả nước (Pour-Flush Latrines/Toilet ). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 THÙNG XÍ ĐƠN GIẢN Loại thùng xí đơn giản (Simple Toilet) do kiến trúc sư Andrej Pretnar, ở tỉnh Ljubljana, nước Cộng hòa Slovenia thiết kế. Toàn bộ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng được trình bày ở đây tham khảo ở trang web: http://www.studio.moj.net/. Đây là loại thùng xí cực kỳ đơn giản, rẻ tiền, việc chế tạo chỉ tốn khoảng 1 giờ để học cách làm, có thể tận dụng các phế liệu để làm, việc lắp ráp độ khoảng 15 phút, sử dụng chừng 0,25 lít nước cho mỗi lần đi vệ sinh và loại thùng này có thể dùng liên tục 1 tuần lễ mới đầy. Thùng xí đơn giản phù hợp cho các trường hợp cấp bách, tạm bợ, các buổi cắm trại, dã ngoại, các nơi tạm cư trong trường hợp thiên tai, … Vật liệu làm gồm (xem hình 4.1): 01 cái xô kích thước khoảng 30 x 40 cm có nắp, 01 bao plastic trong có chiều rộng khoảng 40 cm, 01 cọng dây kẽm loại có đuờng kính 3 mm và dài chừng 130 cm. Một ống nhựa PVC nhỏ, loại Φ21, dài vừa tay cầm (15 cm) và một đoạn dây. Ta cũng có thể thay thế xô nhựa bằng xô kim loại, hoặc bằng sành sứ, bọc vải thay cho bọc plastic, dây lát/tre thay cho dây kẽm. Vật liệu: (1) Xô nhựa (2) Nắp xô nhựa (3) Bao nylon/plastic (5) Đoạn dây kẽm (6) Đoạn ống, dây (7) Dao nhỏ Hình 4.1: Vật liệu chuẩn bị cho lắp đặt thùng xí đơn giản Hình 4.2: Gia công vật liệu Lắp ghép: Gấp và cắt bọc plastic như số (3) với kich thước xấp xỉ S = 9 cm, L = 9 cm và R = 40 cm. Lấy cái nắp xô khoét 1 vòng với đường kính chừng 30 cm như số (2). Gấp đôi cọng kẽm và uốn như số (5), nối đoạn kẽm với 1 ống nhựa làm cán cầm tay --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- để có 1 cây thông nước, kích thước cây thông nước này khoảng 15 cm và 30 cm. Khi hoàn thành lắp ráp, thùng xí có hình như sau: Nắp xô (đã khoét lỗ) Bọc plastic Xô nhựa Cây thông nước đang ở vị trí khóa nước (phân và nước tiểu đọng lại ở trên bọc plastic) Cây thông nước đang ở vị trí thông nước (nước sẽ chảy xuống đáy xô mang theo phân và nước tiểu) Hình 4.3: Thùng xí đơn giản và cách vận hành Đối với các vùng bị khan hiếm nước, có thể làm 3 cái xô tương tự (hình 4.4), nước sau khi dùng để rửa tay (hoặc rửa hậu môn) ở thùng W (Washbasin) sẽ được trữ lại ở thùng B (Bidet) và dùng để dội cho thùng T (Toilet) qua một ống dẫn nước mềm. Hình 4.4: Cách sử dụng 3 xô để tiết kiệm nước --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đi tiêu Xả phân Xả nước rửa tay Dội sạch phân Rửa tay Đi tiểu Sẵn sàng Dội nước tiểu Châm nước Hình 4.5: Chu trình sử dụng (không hoàn toàn tuần tự) của thùng xí đơn giản (Nguồn: http://www.studio.moj.net/ ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 NHÀ TIÊU SINH THÁI VINASANRES Nhà tiêu sinh thái VinaSanres (Vinasanres Eco-San Toilet) là kiểu nhà vệ sinh được nhóm nghiên cứu trong dự án VinaSanres của Bộ Y tế và Viện Pasteur Nhà Trang giới thiệu. Kiểu nhà tiêu này đã được lựa chọn từ 5 kiểu nhà tiêu khác nhau theo các thí điểm đơn giản, dễ dàng trong xây dựng và sử dụng. Kiểu nhà tiêu này ít dùng nước, phù hợp với nhiều tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và một số nơi ở cho cụm, tuyến dân cư vượt lũ ở Đồng bằng Nam Bộ (Dương Trọng Phỉ, 2003). • Phân và nước tiểu được dẫn đi theo 2 đường phân biệt. Bệ tiêu và tiểu được làm bằng xi-măng, đá mài hoặc composit. Bề mặt phải trơn láng, độ dốc cao để hạn chế sự ứ đọng chất thải người. Kích thước và hình dạng bệ tiêu - tiểu như hình 4.6. Máng tiểu Nắp đậy (hướng dốc vào giữa) 720 30 240 20 Lỗ tiêu 50 140 20 300 Hình 4.6: Một kiểu mẫu bệ tiêu - tiểu (Vẽ lại theo mẫu của VinaSanres) • Nền nhà tiêu và hố chứa dạng 2 ngăn được xây bẳng gạch thẻ, gạch táp-lô hoặc đá chẻ với vữa mác 75, mặt trong trét kín bằng vữa xi-măng mác 100 và phủ một lớp nước xi-măng già cho kín (hình 4.7). Thể tích ngăn chứa phân phải có dung tích chứa đủ lớn để có thể lưu phân ít nhất 6 tháng. Có thể tạm tính dung tích chứa theo công thức (Dương Trọng Phỉ, 2003): V (m3) = Số người trong hộ x 0,04 hoặc tiện hơn thì chọn thể tích khoảng 0,3 m3/hộ gia đình. Mỗi lần đi tiêu xong, dùng 1 chén (200 - 300 ml) tro bếp hoặc tro trấu để đổ vào hố tiêu làm tăng độ pH lên cao, giảm độ ẩm và mùi hôi, giúp tiêu diệt nhanh các tác nhân gây bệnh. Vách bên của hố chứa bố trí một cửa lấy phân. Cửa nên làm bằng một tấm dale bê-tông và nên trét kín bằng xi-măng non để dễ đập vỡ khi cần lấy phân đi, mặc dầu cách này hơi bất tiện trong việc lấy phân nhưng khá bảo đảm về mặt vệ sinh môi trường vì ruồi không vào được, hạn chế vi khuẩn phát triển và nước bẩn không rò rỉ ra ngoài. • Máng dẫn nước tiểu sẽ được nối với một ống nhựa PVC chuyển ra ngoài và được hứng bằng một cái thùng hoặc xô. Nước tiểu sẽ được đem "ủ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hoai" dùng để bón cây trồng. Không trộn tro với nước tiểu vì nó sẽ làm tăng mùi khai của khí anomiac trong nước tiểu. Nước tiểu có thể đem ủ vào nơi ủ rác hữu cơ như rơm rạ, rác bếp, lá cây, phân trâu, bò, … Ống thông hơi Nhà xí Cửa ra vào Bệ tiêu - tiểu Xô hứng nước tiểu Cửa lấy phân Hố chứa 2 ngăn Hình 4.7: Phát họa phối cảnh một kiểu nhà tiêu VinaSanres • Sau mỗi lần đi tiêu - tiểu thì nên dùng một ít nước để dội cho sạch và giảm mùi hôi. Chỉ đi tiêu vào 1 lỗ, lỗ kia đậy kín (có thể trét xi-măng non cho kín). Đậy kín lỗ tiêu sau khi đi tiêu để giảm mùi hôi và ngăn không cho ruồi vào. • Giấy chùi nên bỏ riêng vào một thùng có nắp đậy, không nên bỏ vào lỗ tiêu vì giấy hơi khó phân hủy mặc dầu là giấy mềm. Khi thùng giấy đã đầy thì đem ra ngoài đốt bỏ. • Để ngăn chận ruồi phát triển, nơi ống thông khí cần có lưới bảo vệ. Phần ngăn ruồi có thể tham khảo thêm ở Chương 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 NHÀ TIÊU NƯỚC Nhà tiêu nước (Aqua-prives) là loại nhà vệ sinh mà phần ống xả của bệ ngồi ngập trực tiếp (khoảng 10 - 15 cm) dưới mực nước của hầm chứa phân (hình 4.8 và 4.9). Loại nhà tiêu này không cần phải sử dụng nước nhiều, chỉ cần một lượng vừa đủ để có thể tống phân xuống hầm chứa từ ống xả của bể ngồi. Phần ra của nhà tiêu nước nối liền với phần đất thấm rút tốt. Hình 4.8: Nhà tiêu nước (Nguồn: http://web.mit.edu/urbanupgrading/waterandsanitation/resources/) 50 cm 37,5 cm Hình 4.9: Một kiểu bệ ngồi dùng cho nhà tiêu nước (Nguồn: ENSIC, Bangkok, 1987) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhà tiêu nước được xây dựng nhiều ở Nam Phi với tên gọi là Loflos. Theo trang web: http://www.local.gov.za người ta ghi nhận ưu điểm của nhà tiêu nước là rất tiết kiệm nước (mỗi lần dội chỉ dưới 1 lít nước), giá thành xây dựng rẻ và dễ lắp đặt. Tuy nhiên, nó có nhược điểm của nhà tiêu nước cần khắc phục là phải xách nước vào nhà tiêu và đổ vào thùng, thiết kế hầm chứa phân nhỏ thường mau đầy phải nạo vét, phần xả nước thường dễ hư hỏng và phần đường thấm ra phải lắp cẩn thận nếu không thường gặp tình trạng lầy lội (Hình 4.10). Hình 4.10: Nhà tiêu nước ở Nam Phi Một số vấn đề khi xây dựng nhà tiêu nước: • Điều quan trọng nhất là duy trì mực nước trong hầm chứa phân. Nếu mực nước thấp hơn đầu ống xả thì mùi hôi sẽ bốc ngược lên trên, nguy cơ gây mất vệ sinh sẽ cao và ruồi, muỗi có thể vào hầm chứa phân để phát triển. • Phải có người lo canh chừng mức nước trong hầm chứa phân (hình 4.11). • Cần phải có một lượng nước khoảng 6 lít/ngày.người cho loại nhà tiêu này. • Đất ở nơi thoát nước phải là loại thấm rút được một cách vừa phải. Tốt nhất là loại đất cát có tốc độ thấm lớn trong khoảng 0,04 - 50 phút/cm. • Khoảng cách tối thiểu từ nhà tiêu nước đến các nguồn nước khác được khuyến cáo là trên 10 m. Thường nhà tiêu nước phải xây dựng bên ngoài nhà ở. • Hầm chứa phân phải xây dựng Hình 4.11: Thăm dò mực nước chắc chắn, chống việc rò rỉ nước ra khỏi hầm chứa gây tụt giảm mực nước. • Chi phí xây dựng loại nhà tiêu này tương đối cao vì yêu cầu chất lượng tốt. • Sau một thời gian phải rút nước và bùn khỏi hầm chứa phân (hình 4.12). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 4.12: Tháo sạch bùn và nước trong hầm chứa phân khi đầy (Nguồn: http://www.lifewater.org/wfw/san1/san1o4.pdf) 4.5 NHÀ VỆ SINH CHO KHU DÂN CƯ VƯỢT LŨ Đặc điểm chính cho khu dân cư vượt lũ là mực nước ngầm và nước mặt chung quanh khu dân cư rất cao, đôi khi vượt cao trình mặt đất tự nhiên, nhất là ở các thời điểm đỉnh lũ, triều cường, mưa to. Người dân sống trong các khu này đa số là nghèo, cuộc sống còn tạm bợ, khó khăn, do vậy việc xây dựng nhà vệ sinh phải có thêm tiêu chí là rẻ tiền. Các khu này chủ yếu là các vùng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, …). Các quốc gia khác như Bangladesh, Angola, Mozambique, Nam Phi, … cũng gặp tình cảnh tương tự. Các khu này nên xây dựng kiểu nhà xí nâng (Raised Latrine) hoặc còn có tên là nhà xí bước (Step Latrine), có nơi còn có tên là nhà xí gò (Mound Latrine) (xem hình 4.13). Nên xây dựng sẵn các loại nhà xí này vào cuối mùa khô. Hố chứa phân đào sâu xuống lớp sét không thấm nước, tuỳ theo tình hình địa chất và thời gian ngâm nước lũ, hố chứa phân có thể sâu từ 1 - 3 mét. Các khu dân cư vượt lũ ở ĐBSCL có thể đào ở độ sâu 1,5 - 2,5 mét. Hố có thể xây bằng gạch, đá, ống bê- tông đúc sẵn hoặc fecrociment. Nếu có thể trét bên trong một lớp dầu cặn, nhất là ở các khe nối. Đất đào hố chứa phân sẽ được sử dụng để đắp nền nhà xí cao hơn mặt đất khu vượt lũ đến 1,5 mét. Mái dốc bên đất đắp không nên vượt mức 1:1,5 để tránh trượt đổ. Nơi bệ ngồi phải cao hơn mức đỉnh lũ tối thiểu 0,5 mét. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhà xí 0,5 m Bệ ngồi Mực lũ max 0,5 m Đất đắp 30 - 45° Hầm Mực nước chứa ngầm max phân Chất thải tích tụ Hình 4.13: Nhà xí nâng kiểu gò (Cải tiến từ kiểu của Franceys, Pickford & Reed, 1992) Hình trái: Phối cảnh nhà xí - Hình phải: Kết cấu mặt cắt đứng (Vẽ lại từ website http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/) Lưu ý: • Có thể cải tiến nhà tiêu nước (phần 4.4) cho các khu ngập lũ, tuy nhiên việc xây dựng và quản lý có vẻ như không phù hợp với điều kiện ĐBSCL . • Nên dùng thời điểm mùa khô để làm vệ sinh hầm chứa phân. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.6 NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI Phổ biến ở Việt Nam là nhà vệ sinh tự hoại 2 ngăn (Double-Vault Composting) hoặc 3 ngăn (Triple-Vault Composting) (hình 4.14 và 4.15). Hầm tự hoại 3 ngăn gồm: • Ngăn chứa phân: có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích hầm. Nơi đây là nơi tích trữ phân. Phần xác bã phân (phần bùn) và các chất váng nổi, bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân. • Ngăn lọc: chiếm 3/4 thể tích còn lại, nơi này chỉ nhận nước từ ngăn chứa phân đi qua bằng các lỗ thông bên vách. • Ngăn khử mùi: chứa đầy than cây (có dằn đá 4 x 6 bên trên để giữ cho than không bị nổi lên). Nước từ ngăn lọc đi ngược lên trên qua than sẽ bị hấp thu mùi hôi trước khi xả ra bên ngoài. Loại hầm tự hoại 2 ngăn có kết cấu tương tự như loại hầm tự hoại 3 ngăn nhưng không có ngăn thứ 3 là ngăn khử mùi. Ống xả ra ngoài nên cho đi vào một lớp cát, sạn để được lọc một lần nữa trước khi đổ ra môi trường. Phần nối giữa ngăn chứa phân với ngăn lọc và ngăn khử mùi cũng như nơi xả ra ngoài nên để một ống cút hình chữ T để phân cách phần váng nổi và phần bùn. Phía trên hầm tự hoại nên làm một tấm dale bê-tông cốt thép. Tấm dale này cần làm chăc chắn, có bề dày ít nhất là 8 cm, dùng loại vữa bê-tông mác 150 trở lên, thép bố trí bên trong nên là loại thép Φ 8 - 10 đan theo hình lưới vuông có khoảng cách 10 x 10 cm. Khi đổ dale nên chú ý vị trí lỗ đặt bàn cầu, lỗ hút phân (sẽ được bít kín bằng xi-măng non sau, khi hố chứa phân đầy, người ta phá lỗ này để xe hút hầm cầu có thể đưa ống vào để hút bùn trong ngăn chứa phân) và lỗ đặt ống thông khí. Nơi xả nước Ngăn khử mùi Ngăn lọc Lỗ thông khí Lỗ thông nước PHOTO: LÊ ANH TUẤN Ngăn chứa phân Ống dẫn chất thải Hình 4.14: Kết cấu một hầm chứa tự hoại đang quá trình xây dựng --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ống thông khí Nắp đậy dùng để hút hầm cầu Ống nối bệ xí Tấm đậy bê-tông cốt thép dày 8-10 cm, mác 150 Đá 4 x 6 để dằn than Ngăn chứa Cửa thông khí Than cây Ống xả tràn Ngăn khử mùi Ngăn lọc Cửa thông Tấm dale BTCT có nước khoét lỗ ở đáy Hình 4.15: Phối cảnh hầm chứa tự hoại 3 ngăn Nắp đậy Vách ngăn Nắp đậy Ống vào Ống ra Độ sâu lớp nước Váng nổi min. 8 cm Phần nước trong min. 30 cm 2/5 chiều sâu lớp Bùn lắng nước Ngăn 1: Ngăn 2: 2/3 chiều dài 1/3 chiều dài Hình 4.16: Mặt cắt dọc hầm chứa tự hoại 2 ngăn --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.7 GÒ LỌC Gò lọc (mound) là một hệ thống xử lý nước thải nhà vệ sinh bằng phương pháp thấm lọc qua đất được xây dựng trên nền đất cát xếp lớp. Phương pháp xử lý nước thải bằng gò lọc được phát triển vào đầu thập niên 1970 tại Đại học Wisconsin (Mỹ). Gò lọc được sử dụng hiệu quả ở: • các vùng đất thấm rút chậm được; • các vùng đất thấm rút cạn trên nền đá; • các vùng đất thấm rút được với mức nước ngầm cao trong mùa mưa. Hình 4.16: Sơ đồ bố trí gò lọc trong xử lý nước thải nhà vệ sinh Kích thước gò lọc xê xích trong khoảng 8 - 10 m chiều rộng, 35 - 40 m chiều dài và khoảng 0,5 - 0,8 m chiều cao. Tuyến bố trí gò là nơi thấp hơn khu vực nhà ở, xa nguồn lấy nước, độ dốc khoảng 12%. Đất đắp cho gò lọc là các loại đất cát, cát pha thịt hoặc sét, nơi lỗ ra của ống bơm nước có rải sạn sỏi hoặc cát thô. Đất đắp Ống dẫn nước thải từ toilet Sạn sỏi Cát sỏi 0,5 - 0,8 m Mặt đất 0,5 - 0,8 m Giới hạn tầng đất Hình 4.17 : Mặt cắt ngang gò lọc Ta có thể cho nước thải từ nhà vệ sinh qua bể tự hoại, sau đó chuyển sang bể bơm chuyền và từ đây nước thải được bơm vào gò lọc trên mặt đất. Sơ đồ như sau: Ống quan sát Vải đậy Cát Sạn sỏi Dòng vào Tầng đất nện chặt GÒ LỌC Váng nổi Bùn cặn Máy bơm Bể tự hoại Bể bơm chuyền Hình 4.18: Mặt cắt ngang một hệ thống gò lọc (Nguồn: Converse and Tyler, 1990) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Ebook Cẩm nang cấp nước nông thôn: Xử lý nước cấp nông thôn - ThS. Lê Anh Tuấn
55 p | 742 | 355
-
Thiết kế định hình các nhà vệ sinh nông thôn
29 p | 506 | 227
-
Đề xuất các giải pháp công trình cho cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn tỉnh An Giang
0 p | 558 | 215
-
Nhà vệ sinh nông thôn không dùng nước
18 p | 506 | 156
-
BÌNH LUẬN: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020
26 p | 378 | 137
-
xậy dựng và quản lý dự án nước sạch nông thôn
21 p | 236 | 125
-
Quản lí nhà vệ sinh trên cơ sở cộng đồng
21 p | 255 | 97
-
Các loại hình cấp nước và vệ sinh nông thôn
35 p | 173 | 78
-
Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Phù Hợp Với Điều Kiện Kỹ Thuật Và Kinh Tế Cho Các Vùng Nông Thôn
10 p | 139 | 45
-
Cẩm nang cấp nước nông thôn: Truyền dẫn và phân phối nước cấp nông thôn - ThS. Lê anh Tuấn
24 p | 79 | 31
-
Công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay và một số vấn đề cần giải quyết
8 p | 77 | 16
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p3
18 p | 123 | 16
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn
18 p | 122 | 15
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p4
13 p | 133 | 14
-
Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến
18 p | 41 | 14
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p2
29 p | 100 | 13
-
Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xã hội hóa công tác nước sạch và vệ sinh nông thôn - TS. Lê Thị Kim Cúc
3 p | 31 | 6

markdown:
# Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13
lượt xem 104
download
![](https://tailieu.vn/image/document/thumbnail/2009/20090314/minhanh/80x100/5973_nha_ve_sinh_nong_thon_co_.jpg)
##
Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Nhà vệ sinh có dùng nước (Water Closet/ Wet sanitation) là kiểu nhà vệ sinh mà người sử dụng dùng nước để dội bệ ngồi, bàn cầu và có thể dùng nước rửa sạch hậu môn. Nước ngoài việc sử dụng để làm sạch nhà vệ sinh còn có tác dụng ngăn cản mùi hôi khó chịu bốc ra môi trường. Những nơi mà nguồn nước tốt, dồi dào và điều kiện tài chính tương đối kha khá trở lên thường xây dựng nhà vệ sinh có dùng nước. Người ta có thể lấy nước từ nguồn thủy cục, nước......
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC =============================================================== 4.1 KHÁI QUÁT Nhà vệ sinh có dùng nước (Water Closet/ Wet sanitation) là kiểu nhà vệ sinh mà người sử dụng dùng nước để dội bệ ngồi, bàn cầu và có thể dùng nước rửa sạch hậu môn. Nước ngoài việc sử dụng để làm sạch nhà vệ sinh còn có tác dụng ngăn cản mùi hôi khó chịu bốc ra môi trường. Những nơi mà nguồn nước tốt, dồi dào và điều kiện tài chính tương đối kha khá trở lên thường xây dựng nhà vệ sinh có dùng nước. Người ta có thể lấy nước từ nguồn thủy cục, nước ngầm, nước sông hồ, nước mưa từ mái nhà và được trữ ở các thùng chứa, lu vại, … để dùng cho loại nhà vệ sinh này. Nhìn chung, loại nhà vệ sinh có dùng nước này có các ưu và khuyết điểm sau: Ưu điểm: • Khá vệ sinh. • Hạn chế việc phát tán mùi hôi, ruồi và các mầm bệnh khác. • Kết cấu chắc chắn và tuổi thọ công trình dài hơn. • Có vẻ văn minh hơn kiểu không dùng nước. • Có thể đặt hẳn trong nhà, gần nhà bếp, phòng ngủ. Nhược điểm: • Giá thành xây dựng tương đối cao (thường trên 1,5 triệu đồng/cái). • Phải tốn công dùng nước để dội và rửa sau khi sử dụng. • Khó áp dụng cho những vùng khan hiếm nước hoặc chất lượng nước kém như vùng bị phèn nặng, vùng nhiễm mặn. • Thường không tận dụng nguồn phân và nước tiểu cho mục tiêu khác. Chương này giới thiệu các loại nhà vệ sinh có dùng nước. Tùy theo tình hình nguồn nước mà ta có thể xây dựng nhà vệ sinh ít dùng nước hoặc nhà vệ sinh dùng nhiều nước. • Đối với các vùng có nguồn nước đầy đủ nhưng chất lượng nước kém (như quá nhiều phèn - như ở các vùng Đồng Tháp Mười, Long An - hoặc quá mặn - như các vùng Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) thì nên lưu ý sử dụng các nhà vệ sinh ít dùng nước (Water Saving Latrines/Toilet). • Đối với những vùng có nguồn nước dồi dào và trung tính (pH = 6 - 8) như các vùng Đồng bằng sông Hồng (vùng chung quanh Hà Nội), một số vùng duyên hải miền Trung, phía thượng nguồn sông Cửu Long (vùng An Giang, một phần Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, …). Các vùng này xem như việc sử dụng nguồn nước là không hạn chế và chi phí sử dụng nước xem như không đáng kể. Các vùng này có thể thiết kế loại nhà vệ sinh có dội - xả nước (Pour-Flush Latrines/Toilet ). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 THÙNG XÍ ĐƠN GIẢN Loại thùng xí đơn giản (Simple Toilet) do kiến trúc sư Andrej Pretnar, ở tỉnh Ljubljana, nước Cộng hòa Slovenia thiết kế. Toàn bộ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng được trình bày ở đây tham khảo ở trang web: http://www.studio.moj.net/. Đây là loại thùng xí cực kỳ đơn giản, rẻ tiền, việc chế tạo chỉ tốn khoảng 1 giờ để học cách làm, có thể tận dụng các phế liệu để làm, việc lắp ráp độ khoảng 15 phút, sử dụng chừng 0,25 lít nước cho mỗi lần đi vệ sinh và loại thùng này có thể dùng liên tục 1 tuần lễ mới đầy. Thùng xí đơn giản phù hợp cho các trường hợp cấp bách, tạm bợ, các buổi cắm trại, dã ngoại, các nơi tạm cư trong trường hợp thiên tai, … Vật liệu làm gồm (xem hình 4.1): 01 cái xô kích thước khoảng 30 x 40 cm có nắp, 01 bao plastic trong có chiều rộng khoảng 40 cm, 01 cọng dây kẽm loại có đuờng kính 3 mm và dài chừng 130 cm. Một ống nhựa PVC nhỏ, loại Φ21, dài vừa tay cầm (15 cm) và một đoạn dây. Ta cũng có thể thay thế xô nhựa bằng xô kim loại, hoặc bằng sành sứ, bọc vải thay cho bọc plastic, dây lát/tre thay cho dây kẽm. Vật liệu: (1) Xô nhựa (2) Nắp xô nhựa (3) Bao nylon/plastic (5) Đoạn dây kẽm (6) Đoạn ống, dây (7) Dao nhỏ Hình 4.1: Vật liệu chuẩn bị cho lắp đặt thùng xí đơn giản Hình 4.2: Gia công vật liệu Lắp ghép: Gấp và cắt bọc plastic như số (3) với kich thước xấp xỉ S = 9 cm, L = 9 cm và R = 40 cm. Lấy cái nắp xô khoét 1 vòng với đường kính chừng 30 cm như số (2). Gấp đôi cọng kẽm và uốn như số (5), nối đoạn kẽm với 1 ống nhựa làm cán cầm tay --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- để có 1 cây thông nước, kích thước cây thông nước này khoảng 15 cm và 30 cm. Khi hoàn thành lắp ráp, thùng xí có hình như sau: Nắp xô (đã khoét lỗ) Bọc plastic Xô nhựa Cây thông nước đang ở vị trí khóa nước (phân và nước tiểu đọng lại ở trên bọc plastic) Cây thông nước đang ở vị trí thông nước (nước sẽ chảy xuống đáy xô mang theo phân và nước tiểu) Hình 4.3: Thùng xí đơn giản và cách vận hành Đối với các vùng bị khan hiếm nước, có thể làm 3 cái xô tương tự (hình 4.4), nước sau khi dùng để rửa tay (hoặc rửa hậu môn) ở thùng W (Washbasin) sẽ được trữ lại ở thùng B (Bidet) và dùng để dội cho thùng T (Toilet) qua một ống dẫn nước mềm. Hình 4.4: Cách sử dụng 3 xô để tiết kiệm nước --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đi tiêu Xả phân Xả nước rửa tay Dội sạch phân Rửa tay Đi tiểu Sẵn sàng Dội nước tiểu Châm nước Hình 4.5: Chu trình sử dụng (không hoàn toàn tuần tự) của thùng xí đơn giản (Nguồn: http://www.studio.moj.net/ ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 NHÀ TIÊU SINH THÁI VINASANRES Nhà tiêu sinh thái VinaSanres (Vinasanres Eco-San Toilet) là kiểu nhà vệ sinh được nhóm nghiên cứu trong dự án VinaSanres của Bộ Y tế và Viện Pasteur Nhà Trang giới thiệu. Kiểu nhà tiêu này đã được lựa chọn từ 5 kiểu nhà tiêu khác nhau theo các thí điểm đơn giản, dễ dàng trong xây dựng và sử dụng. Kiểu nhà tiêu này ít dùng nước, phù hợp với nhiều tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và một số nơi ở cho cụm, tuyến dân cư vượt lũ ở Đồng bằng Nam Bộ (Dương Trọng Phỉ, 2003). • Phân và nước tiểu được dẫn đi theo 2 đường phân biệt. Bệ tiêu và tiểu được làm bằng xi-măng, đá mài hoặc composit. Bề mặt phải trơn láng, độ dốc cao để hạn chế sự ứ đọng chất thải người. Kích thước và hình dạng bệ tiêu - tiểu như hình 4.6. Máng tiểu Nắp đậy (hướng dốc vào giữa) 720 30 240 20 Lỗ tiêu 50 140 20 300 Hình 4.6: Một kiểu mẫu bệ tiêu - tiểu (Vẽ lại theo mẫu của VinaSanres) • Nền nhà tiêu và hố chứa dạng 2 ngăn được xây bẳng gạch thẻ, gạch táp-lô hoặc đá chẻ với vữa mác 75, mặt trong trét kín bằng vữa xi-măng mác 100 và phủ một lớp nước xi-măng già cho kín (hình 4.7). Thể tích ngăn chứa phân phải có dung tích chứa đủ lớn để có thể lưu phân ít nhất 6 tháng. Có thể tạm tính dung tích chứa theo công thức (Dương Trọng Phỉ, 2003): V (m3) = Số người trong hộ x 0,04 hoặc tiện hơn thì chọn thể tích khoảng 0,3 m3/hộ gia đình. Mỗi lần đi tiêu xong, dùng 1 chén (200 - 300 ml) tro bếp hoặc tro trấu để đổ vào hố tiêu làm tăng độ pH lên cao, giảm độ ẩm và mùi hôi, giúp tiêu diệt nhanh các tác nhân gây bệnh. Vách bên của hố chứa bố trí một cửa lấy phân. Cửa nên làm bằng một tấm dale bê-tông và nên trét kín bằng xi-măng non để dễ đập vỡ khi cần lấy phân đi, mặc dầu cách này hơi bất tiện trong việc lấy phân nhưng khá bảo đảm về mặt vệ sinh môi trường vì ruồi không vào được, hạn chế vi khuẩn phát triển và nước bẩn không rò rỉ ra ngoài. • Máng dẫn nước tiểu sẽ được nối với một ống nhựa PVC chuyển ra ngoài và được hứng bằng một cái thùng hoặc xô. Nước tiểu sẽ được đem "ủ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hoai" dùng để bón cây trồng. Không trộn tro với nước tiểu vì nó sẽ làm tăng mùi khai của khí anomiac trong nước tiểu. Nước tiểu có thể đem ủ vào nơi ủ rác hữu cơ như rơm rạ, rác bếp, lá cây, phân trâu, bò, … Ống thông hơi Nhà xí Cửa ra vào Bệ tiêu - tiểu Xô hứng nước tiểu Cửa lấy phân Hố chứa 2 ngăn Hình 4.7: Phát họa phối cảnh một kiểu nhà tiêu VinaSanres • Sau mỗi lần đi tiêu - tiểu thì nên dùng một ít nước để dội cho sạch và giảm mùi hôi. Chỉ đi tiêu vào 1 lỗ, lỗ kia đậy kín (có thể trét xi-măng non cho kín). Đậy kín lỗ tiêu sau khi đi tiêu để giảm mùi hôi và ngăn không cho ruồi vào. • Giấy chùi nên bỏ riêng vào một thùng có nắp đậy, không nên bỏ vào lỗ tiêu vì giấy hơi khó phân hủy mặc dầu là giấy mềm. Khi thùng giấy đã đầy thì đem ra ngoài đốt bỏ. • Để ngăn chận ruồi phát triển, nơi ống thông khí cần có lưới bảo vệ. Phần ngăn ruồi có thể tham khảo thêm ở Chương 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 NHÀ TIÊU NƯỚC Nhà tiêu nước (Aqua-prives) là loại nhà vệ sinh mà phần ống xả của bệ ngồi ngập trực tiếp (khoảng 10 - 15 cm) dưới mực nước của hầm chứa phân (hình 4.8 và 4.9). Loại nhà tiêu này không cần phải sử dụng nước nhiều, chỉ cần một lượng vừa đủ để có thể tống phân xuống hầm chứa từ ống xả của bể ngồi. Phần ra của nhà tiêu nước nối liền với phần đất thấm rút tốt. Hình 4.8: Nhà tiêu nước (Nguồn: http://web.mit.edu/urbanupgrading/waterandsanitation/resources/) 50 cm 37,5 cm Hình 4.9: Một kiểu bệ ngồi dùng cho nhà tiêu nước (Nguồn: ENSIC, Bangkok, 1987) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhà tiêu nước được xây dựng nhiều ở Nam Phi với tên gọi là Loflos. Theo trang web: http://www.local.gov.za người ta ghi nhận ưu điểm của nhà tiêu nước là rất tiết kiệm nước (mỗi lần dội chỉ dưới 1 lít nước), giá thành xây dựng rẻ và dễ lắp đặt. Tuy nhiên, nó có nhược điểm của nhà tiêu nước cần khắc phục là phải xách nước vào nhà tiêu và đổ vào thùng, thiết kế hầm chứa phân nhỏ thường mau đầy phải nạo vét, phần xả nước thường dễ hư hỏng và phần đường thấm ra phải lắp cẩn thận nếu không thường gặp tình trạng lầy lội (Hình 4.10). Hình 4.10: Nhà tiêu nước ở Nam Phi Một số vấn đề khi xây dựng nhà tiêu nước: • Điều quan trọng nhất là duy trì mực nước trong hầm chứa phân. Nếu mực nước thấp hơn đầu ống xả thì mùi hôi sẽ bốc ngược lên trên, nguy cơ gây mất vệ sinh sẽ cao và ruồi, muỗi có thể vào hầm chứa phân để phát triển. • Phải có người lo canh chừng mức nước trong hầm chứa phân (hình 4.11). • Cần phải có một lượng nước khoảng 6 lít/ngày.người cho loại nhà tiêu này. • Đất ở nơi thoát nước phải là loại thấm rút được một cách vừa phải. Tốt nhất là loại đất cát có tốc độ thấm lớn trong khoảng 0,04 - 50 phút/cm. • Khoảng cách tối thiểu từ nhà tiêu nước đến các nguồn nước khác được khuyến cáo là trên 10 m. Thường nhà tiêu nước phải xây dựng bên ngoài nhà ở. • Hầm chứa phân phải xây dựng Hình 4.11: Thăm dò mực nước chắc chắn, chống việc rò rỉ nước ra khỏi hầm chứa gây tụt giảm mực nước. • Chi phí xây dựng loại nhà tiêu này tương đối cao vì yêu cầu chất lượng tốt. • Sau một thời gian phải rút nước và bùn khỏi hầm chứa phân (hình 4.12). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 4.12: Tháo sạch bùn và nước trong hầm chứa phân khi đầy (Nguồn: http://www.lifewater.org/wfw/san1/san1o4.pdf) 4.5 NHÀ VỆ SINH CHO KHU DÂN CƯ VƯỢT LŨ Đặc điểm chính cho khu dân cư vượt lũ là mực nước ngầm và nước mặt chung quanh khu dân cư rất cao, đôi khi vượt cao trình mặt đất tự nhiên, nhất là ở các thời điểm đỉnh lũ, triều cường, mưa to. Người dân sống trong các khu này đa số là nghèo, cuộc sống còn tạm bợ, khó khăn, do vậy việc xây dựng nhà vệ sinh phải có thêm tiêu chí là rẻ tiền. Các khu này chủ yếu là các vùng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, …). Các quốc gia khác như Bangladesh, Angola, Mozambique, Nam Phi, … cũng gặp tình cảnh tương tự. Các khu này nên xây dựng kiểu nhà xí nâng (Raised Latrine) hoặc còn có tên là nhà xí bước (Step Latrine), có nơi còn có tên là nhà xí gò (Mound Latrine) (xem hình 4.13). Nên xây dựng sẵn các loại nhà xí này vào cuối mùa khô. Hố chứa phân đào sâu xuống lớp sét không thấm nước, tuỳ theo tình hình địa chất và thời gian ngâm nước lũ, hố chứa phân có thể sâu từ 1 - 3 mét. Các khu dân cư vượt lũ ở ĐBSCL có thể đào ở độ sâu 1,5 - 2,5 mét. Hố có thể xây bằng gạch, đá, ống bê- tông đúc sẵn hoặc fecrociment. Nếu có thể trét bên trong một lớp dầu cặn, nhất là ở các khe nối. Đất đào hố chứa phân sẽ được sử dụng để đắp nền nhà xí cao hơn mặt đất khu vượt lũ đến 1,5 mét. Mái dốc bên đất đắp không nên vượt mức 1:1,5 để tránh trượt đổ. Nơi bệ ngồi phải cao hơn mức đỉnh lũ tối thiểu 0,5 mét. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhà xí 0,5 m Bệ ngồi Mực lũ max 0,5 m Đất đắp 30 - 45° Hầm Mực nước chứa ngầm max phân Chất thải tích tụ Hình 4.13: Nhà xí nâng kiểu gò (Cải tiến từ kiểu của Franceys, Pickford & Reed, 1992) Hình trái: Phối cảnh nhà xí - Hình phải: Kết cấu mặt cắt đứng (Vẽ lại từ website http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/) Lưu ý: • Có thể cải tiến nhà tiêu nước (phần 4.4) cho các khu ngập lũ, tuy nhiên việc xây dựng và quản lý có vẻ như không phù hợp với điều kiện ĐBSCL . • Nên dùng thời điểm mùa khô để làm vệ sinh hầm chứa phân. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.6 NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI Phổ biến ở Việt Nam là nhà vệ sinh tự hoại 2 ngăn (Double-Vault Composting) hoặc 3 ngăn (Triple-Vault Composting) (hình 4.14 và 4.15). Hầm tự hoại 3 ngăn gồm: • Ngăn chứa phân: có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích hầm. Nơi đây là nơi tích trữ phân. Phần xác bã phân (phần bùn) và các chất váng nổi, bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân. • Ngăn lọc: chiếm 3/4 thể tích còn lại, nơi này chỉ nhận nước từ ngăn chứa phân đi qua bằng các lỗ thông bên vách. • Ngăn khử mùi: chứa đầy than cây (có dằn đá 4 x 6 bên trên để giữ cho than không bị nổi lên). Nước từ ngăn lọc đi ngược lên trên qua than sẽ bị hấp thu mùi hôi trước khi xả ra bên ngoài. Loại hầm tự hoại 2 ngăn có kết cấu tương tự như loại hầm tự hoại 3 ngăn nhưng không có ngăn thứ 3 là ngăn khử mùi. Ống xả ra ngoài nên cho đi vào một lớp cát, sạn để được lọc một lần nữa trước khi đổ ra môi trường. Phần nối giữa ngăn chứa phân với ngăn lọc và ngăn khử mùi cũng như nơi xả ra ngoài nên để một ống cút hình chữ T để phân cách phần váng nổi và phần bùn. Phía trên hầm tự hoại nên làm một tấm dale bê-tông cốt thép. Tấm dale này cần làm chăc chắn, có bề dày ít nhất là 8 cm, dùng loại vữa bê-tông mác 150 trở lên, thép bố trí bên trong nên là loại thép Φ 8 - 10 đan theo hình lưới vuông có khoảng cách 10 x 10 cm. Khi đổ dale nên chú ý vị trí lỗ đặt bàn cầu, lỗ hút phân (sẽ được bít kín bằng xi-măng non sau, khi hố chứa phân đầy, người ta phá lỗ này để xe hút hầm cầu có thể đưa ống vào để hút bùn trong ngăn chứa phân) và lỗ đặt ống thông khí. Nơi xả nước Ngăn khử mùi Ngăn lọc Lỗ thông khí Lỗ thông nước PHOTO: LÊ ANH TUẤN Ngăn chứa phân Ống dẫn chất thải Hình 4.14: Kết cấu một hầm chứa tự hoại đang quá trình xây dựng --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ống thông khí Nắp đậy dùng để hút hầm cầu Ống nối bệ xí Tấm đậy bê-tông cốt thép dày 8-10 cm, mác 150 Đá 4 x 6 để dằn than Ngăn chứa Cửa thông khí Than cây Ống xả tràn Ngăn khử mùi Ngăn lọc Cửa thông Tấm dale BTCT có nước khoét lỗ ở đáy Hình 4.15: Phối cảnh hầm chứa tự hoại 3 ngăn Nắp đậy Vách ngăn Nắp đậy Ống vào Ống ra Độ sâu lớp nước Váng nổi min. 8 cm Phần nước trong min. 30 cm 2/5 chiều sâu lớp Bùn lắng nước Ngăn 1: Ngăn 2: 2/3 chiều dài 1/3 chiều dài Hình 4.16: Mặt cắt dọc hầm chứa tự hoại 2 ngăn --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
- Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.7 GÒ LỌC Gò lọc (mound) là một hệ thống xử lý nước thải nhà vệ sinh bằng phương pháp thấm lọc qua đất được xây dựng trên nền đất cát xếp lớp. Phương pháp xử lý nước thải bằng gò lọc được phát triển vào đầu thập niên 1970 tại Đại học Wisconsin (Mỹ). Gò lọc được sử dụng hiệu quả ở: • các vùng đất thấm rút chậm được; • các vùng đất thấm rút cạn trên nền đá; • các vùng đất thấm rút được với mức nước ngầm cao trong mùa mưa. Hình 4.16: Sơ đồ bố trí gò lọc trong xử lý nước thải nhà vệ sinh Kích thước gò lọc xê xích trong khoảng 8 - 10 m chiều rộng, 35 - 40 m chiều dài và khoảng 0,5 - 0,8 m chiều cao. Tuyến bố trí gò là nơi thấp hơn khu vực nhà ở, xa nguồn lấy nước, độ dốc khoảng 12%. Đất đắp cho gò lọc là các loại đất cát, cát pha thịt hoặc sét, nơi lỗ ra của ống bơm nước có rải sạn sỏi hoặc cát thô. Đất đắp Ống dẫn nước thải từ toilet Sạn sỏi Cát sỏi 0,5 - 0,8 m Mặt đất 0,5 - 0,8 m Giới hạn tầng đất Hình 4.17 : Mặt cắt ngang gò lọc Ta có thể cho nước thải từ nhà vệ sinh qua bể tự hoại, sau đó chuyển sang bể bơm chuyền và từ đây nước thải được bơm vào gò lọc trên mặt đất. Sơ đồ như sau: Ống quan sát Vải đậy Cát Sạn sỏi Dòng vào Tầng đất nện chặt GÒ LỌC Váng nổi Bùn cặn Máy bơm Bể tự hoại Bể bơm chuyền Hình 4.18: Mặt cắt ngang một hệ thống gò lọc (Nguồn: Converse and Tyler, 1990) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Chương 4: NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ DÙNG NƯỚC
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Ebook Cẩm nang cấp nước nông thôn: Xử lý nước cấp nông thôn - ThS. Lê Anh Tuấn
55 p |
742 |
355
-
Thiết kế định hình các nhà vệ sinh nông thôn
29 p |
506 |
227
-
Đề xuất các giải pháp công trình cho cấp nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn tỉnh An Giang
0 p |
558 |
215
-
Nhà vệ sinh nông thôn không dùng nước
18 p |
506 |
156
-
BÌNH LUẬN: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020
26 p |
378 |
137
-
xậy dựng và quản lý dự án nước sạch nông thôn
21 p |
236 |
125
-
Quản lí nhà vệ sinh trên cơ sở cộng đồng
21 p |
255 |
97
-
Các loại hình cấp nước và vệ sinh nông thôn
35 p |
173 |
78
-
Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Phù Hợp Với Điều Kiện Kỹ Thuật Và Kinh Tế Cho Các Vùng Nông Thôn
10 p |
139 |
45
-
Cẩm nang cấp nước nông thôn: Truyền dẫn và phân phối nước cấp nông thôn - ThS. Lê anh Tuấn
24 p |
79 |
31
-
Công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay và một số vấn đề cần giải quyết
8 p |
77 |
16
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p3
18 p |
123 |
16
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn
18 p |
122 |
15
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p4
13 p |
133 |
14
-
Bài giảng Mô hình cấp nước và vệ sinh nông thôn - Huỳnh Thị Kim Tuyến
18 p |
41 |
14
-
Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn-p2
29 p |
100 |
13
-
Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xã hội hóa công tác nước sạch và vệ sinh nông thôn - TS. Lê Thị Kim Cúc
3 p |
31 |
6

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=p8kduama2silhpsfhbh1u9buk3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Bản đồ sinh khí hậu
-
Bài báo đề cập đến qui trình thành lập bản đồ sinh khí hậu với những nguyên tắc, hệ thống các chỉ tiêu liên quan chủ yếu đến nhiệt - ẩm mang tính đặc thù riêng. Kết quả nghiên cứu đã phân chia trên bản đồ sinh khí hậu tỉnh Đồng Nai có 35 khoanh vi của 15 loại sinh khí hậu. Trong tổng số 15 loại sinh khí hậu, có 8 loại đƣợc lặp lại nhiều lần trên lãnh thổ.
7p sieunhansoibac7 26-04-2018 2 0 Download
-
Nghiên cứu sinh khí hậu là một trong những hướng nghiên cứu tuy đã có từ lâu đời nhưng mới được đẩy mạnh ở nước ta trong khoảng hơn hai chục năm trở lại đây. Sinh khí hậu là một bộ môn khoa học liên ngành giữa khí hậu học và sinh thái học.
57p limousine1989 11-09-2012 171 68 Download
-
Phần 1 cuốn sách "Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam" trình bày các nội dung: Khí hậu nhiệt đới, khí hậu Việt Nam; khí hậu đô thị và khí hậu khu xây dựng; tiện nghi sinh khí hậu; phương pháp phân tích số liệu khí tượng ngoài nhà theo sinh khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
109p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 208 113 Download
-
Xét trên tổng thể sinh khí hậu khu vực phù hợp phát triển rừng ngập mặn với 14 loài cây này và một số loài nhập trồng từ vùng khác như Nipa fruticans (Dừa nước), Lumnitzera littorea (Cóc đỏ) và Sonneratia apetala (Bần không cánh). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
10p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 5 3 Download
-
Chúng ta có thể nhận biết sự biến đổi khí hậu (BĐKH) một cách đơn giản trong cuộc sống đời thường là tại sao năm nay mùa đông lại ngắn lại, hạn hán, mưa lũ thất thường không giống quy luật mấy chục năm về trước. Cây trồng có sự thay đổi về năng suất, dịch bệnh nhiều hơn, bệnh mới xuất hiện. Đặc biệt là cảm giác mùa đông và mùa hè, cảm nhận được nhiệt độ của mùa hè với các đợt nóng tăng lên và kéo dài, mùa đông ngắn lại, v.v......
58p chienkute79 28-10-2010 550 363 Download
-
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội đến thiếu hụt nước cấp của hồ chứa Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu về nhu cầu nước, nguồn nước đến và cân bằng nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Kết quả cho thấy nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp tăng lên đáng kể, cùng với đó là nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp rất lớn. Cụ thể, nhu cầu nước tăng khoảng 42,45 % so với thời kỳ 1980-1999 vào năm 2020 và 65,09% vào năm 2050, ứng với kịch bản B2.
7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 45 7 Download
-
Tiểu luận: Nguyên nhân biến đổi khí hậu do nhóm sinh viên trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về khái niệm biến đổi khí hậu; những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và hiện tượng ENSO ( Elnino và Lanina). Mời bạn đọc cùng tham khảo.
43p lychop 07-09-2014 462 169 Download
-
Tiêu chuẩn Việt Nam: Số liệu khí hậu dùng trong tiêu chuẩn xây dựng cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản của một số địa điểm phân bố trong toàn quốc, dùng để thiết kế quy hoạch vùng, đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, thiết kế mặt bằng tổng thể các xí nghiệp công nghiệp, khảo sát kỹ thuật cho xây dựng, thiết kế kiến trúc, kết cấu, thiết bị kỹ thuật vệ sinh cho nhà và công trình.
73p pqt_114 05-10-2011 225 83 Download
-
Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo có gần 50% diện tích canh tác và hàng triệu cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất nơi ở, mất kế sinh nhai hoặc phải di cư. Việt Nam đã ban hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH nhằm thống nhất chỉ đạo các giải pháp ứng phó tại Việt Nam trước mắt và lâu dài....
36p doquyenhong 26-10-2011 156 83 Download
-
Bao gồm các bài giảng Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí được thiết kế chi tiết trong bộ sưu tập dành cho quý bạn đọc tham khảo trong giáo dục và học tập. Thông qua bài giảng, giáo viên giúp học sinh biết được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Biết nhiệt độ không khí,nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí.
25p chieutim_33 05-03-2014 365 48 Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Đặc điểm khí hậu Việt Nam dành cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu VN (2 đặc điểm chính của khí hậu VN). Biết một số ảnh hưởng của khí hậu đối với đời sống sản xuất của nguời dân việt Nam. Biết một số biện pháp bảo vệ bầu không khí trong lành.
6p quehuong_22 06-03-2014 284 43 Download
-
Giáo án Địa lý 10 bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Tổng hợp các giáo án bài Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Qua bài học, giáo viên sẽ giúp học sinh biết được sự hình thành và phân bố của các đới, các kiểu KH chính trên TĐ. Có kĩ nẵng đọc bản đồ xác định ranh giới của các đới, sự phân hóa các kiểu khí hậu nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới.
4p thanhnhan_287 26-03-2014 455 42 Download
-
Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Qua bài học, học sinh củng cố các kiến thức cơ bản về khí hậu - thủy văn Việt Nam. Đồng thời rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ lưu lượng chảy và mưa của 2 lưu vực sông. Phân tích và xử lí số liệu về khí hậu - thủy văn. Phân tích mối quan hệ giữa lượng mưa của khí hậu với lượng chảy cúa sông.
5p quehuong_22 06-03-2014 456 31 Download
-
Bài giảng Địa lý 10 bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bộ sưu tập bao gồm một số bài giảng Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Quý thầy cô giáo có thể sử dụng các bài giảng để làm tài liệu tham khảo giúp học sinh nhận biết được sự phân bố các đới khí hậu trên Trái đất. Nhận xét sự phân hóa các kiểu khí hậu ở đới nóng và đới ôn hòa.
23p thanhnhan_287 26-03-2014 198 29 Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Với các bài giảng được thiết kế chi tiết và đẹp mắt, giúp học sinh rèn luyện về kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng xử lý và phân tích số liệu khí hậu – thuỷ văn. Củng cố các kiến thức về khí hậu – thuỷ văn Việt Nam thông qua hai lưu vực sông Lưu vực sông Hồng (Bắc Bộ), lưu vực sông Gianh (Trung Bộ).
12p nguyentinh_74 07-04-2014 295 29 Download
-
Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh thấy được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa là mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Sự khác biệt về khí hậu – thời tiết của 3 miền Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ với ba trạm tiêu biểu là Hà Nội, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh.
33p quehuong_22 07-04-2014 238 29 Download
-
Luận án Tiến sỹ Địa lý: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng
Luận án thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá làm sáng tỏ điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn) và điều kiện sinh khí hậu; xác định mức độ thuận lợi của chúng cho PTDL; đề xuất được những định hướng các giải pháp khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch trên quan điểm phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.
204p lovivivi000 22-12-2016 59 28 Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Các đới khí hậu trên Trái Đất để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Thông qua bài học, giáo viên cung cấp kiến thức để học sinh nắm được vị trí và đặc điểm các đường chí tuyến và vòng cực trên bề mặt Trái đất. Trình bày được vị trí các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt Trái đất.
6p quehuong_22 05-03-2014 298 26 Download
-
Để đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong giảng dạy và học tập., chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Khí hậu châu Á. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu được tính phức tạp, đa dạng cuả khí hậu châu Á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lý, kích thước rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh cuả lãnh thổ. Hiểu rõ được đặc điểm của các kiểu khí hậu chính của châu Á.
13p chieutim_33 25-03-2014 258 21 Download
-
Đề tài: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị. Các biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu là gì, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, hậu quả của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị. Các biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
25p newlife_00019 18-11-2015 66 21 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Đồ án khí cụ điện
- Báo cáo biến đổi khí hậu
- Tiểu luận biến đổi khí hậu
- Biến đổi khí hậu
- Khí hậu Việt Nam
- Bản đồ tư duy là gì
- Bản đồ tư duy trong công việc
- Bản đồ tư duy trong học tập
- Phần mềm bản đồ tư duy
- Bản đồ tư duy
- Dụng cụ đo cơ khí
- Bản đồ đại cương
- Đo vẽ bản đồ địa chính
- Bản đồ quy hoạch
- Đồ án khí tượng học
- Bản đồ du lịch
- Bản đồ địa chất
- Bản đồ địa lý
- Khí hậu ảnh hưởng nông nghiệp
- Nguyên nhân biến đổi khí hậu

markdown:
# Bản đồ sinh khí hậu
**Bản đồ sinh khí hậu**
-
Bài báo đề cập đến qui trình thành lập bản đồ sinh khí hậu với những nguyên tắc, hệ thống các chỉ tiêu liên quan chủ yếu đến nhiệt - ẩm mang tính đặc thù riêng. Kết quả nghiên cứu đã phân chia trên bản đồ sinh khí hậu tỉnh Đồng Nai có 35 khoanh vi của 15 loại sinh khí hậu. Trong tổng số 15 loại sinh khí hậu, có 8 loại đƣợc lặp lại nhiều lần trên lãnh thổ.
7p
sieunhansoibac7
26-04-2018
2
0
Download
-
Nghiên cứu sinh khí hậu là một trong những hướng nghiên cứu tuy đã có từ lâu đời nhưng mới được đẩy mạnh ở nước ta trong khoảng hơn hai chục năm trở lại đây. Sinh khí hậu là một bộ môn khoa học liên ngành giữa khí hậu học và sinh thái học.
57p
limousine1989
11-09-2012
171
68
Download
-
Phần 1 cuốn sách "Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam" trình bày các nội dung: Khí hậu nhiệt đới, khí hậu Việt Nam; khí hậu đô thị và khí hậu khu xây dựng; tiện nghi sinh khí hậu; phương pháp phân tích số liệu khí tượng ngoài nhà theo sinh khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
109p
nhasinhaoanh_08
12-10-2015
208
113
Download
-
Xét trên tổng thể sinh khí hậu khu vực phù hợp phát triển rừng ngập mặn với 14 loài cây này và một số loài nhập trồng từ vùng khác như Nipa fruticans (Dừa nước), Lumnitzera littorea (Cóc đỏ) và Sonneratia apetala (Bần không cánh). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
10p
nguyenvanhoangvnu
12-06-2017
5
3
Download
-
Chúng ta có thể nhận biết sự biến đổi khí hậu (BĐKH) một cách đơn giản trong cuộc sống đời thường là tại sao năm nay mùa đông lại ngắn lại, hạn hán, mưa lũ thất thường không giống quy luật mấy chục năm về trước. Cây trồng có sự thay đổi về năng suất, dịch bệnh nhiều hơn, bệnh mới xuất hiện. Đặc biệt là cảm giác mùa đông và mùa hè, cảm nhận được nhiệt độ của mùa hè với các đợt nóng tăng lên và kéo dài, mùa đông ngắn lại, v.v......
58p
chienkute79
28-10-2010
550
363
Download
-
[Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội đến thiếu hụt nước cấp của hồ chứa Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa](https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-anh-huong-cua-bien-doi-khi-hau-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-den-thieu-hut-nuoc-cap-cua--1797597.html)
Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu về nhu cầu nước, nguồn nước đến và cân bằng nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Kết quả cho thấy nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp tăng lên đáng kể, cùng với đó là nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp rất lớn. Cụ thể, nhu cầu nước tăng khoảng 42,45 % so với thời kỳ 1980-1999 vào năm 2020 và 65,09% vào năm 2050, ứng với kịch bản B2.
7p
namthangtinhlang_03
10-11-2015
45
7
Download
-
Tiểu luận: Nguyên nhân biến đổi khí hậu do nhóm sinh viên trường CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về khái niệm biến đổi khí hậu; những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và hiện tượng ENSO ( Elnino và Lanina). Mời bạn đọc cùng tham khảo.
43p
lychop
07-09-2014
462
169
Download
-
Tiêu chuẩn Việt Nam: Số liệu khí hậu dùng trong tiêu chuẩn xây dựng cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản của một số địa điểm phân bố trong toàn quốc, dùng để thiết kế quy hoạch vùng, đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, thiết kế mặt bằng tổng thể các xí nghiệp công nghiệp, khảo sát kỹ thuật cho xây dựng, thiết kế kiến trúc, kết cấu, thiết bị kỹ thuật vệ sinh cho nhà và công trình.
73p
pqt_114
05-10-2011
225
83
Download
-
Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo có gần 50% diện tích canh tác và hàng triệu cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất nơi ở, mất kế sinh nhai hoặc phải di cư. Việt Nam đã ban hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH nhằm thống nhất chỉ đạo các giải pháp ứng phó tại Việt Nam trước mắt và lâu dài....
36p
doquyenhong
26-10-2011
156
83
Download
-
Bao gồm các bài giảng Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí được thiết kế chi tiết trong bộ sưu tập dành cho quý bạn đọc tham khảo trong giáo dục và học tập. Thông qua bài giảng, giáo viên giúp học sinh biết được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Biết nhiệt độ không khí,nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí.
25p
chieutim_33
05-03-2014
365
48
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Đặc điểm khí hậu Việt Nam dành cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu VN (2 đặc điểm chính của khí hậu VN). Biết một số ảnh hưởng của khí hậu đối với đời sống sản xuất của nguời dân việt Nam. Biết một số biện pháp bảo vệ bầu không khí trong lành.
6p
quehuong_22
06-03-2014
284
43
Download
-
[Giáo án Địa lý 10 bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu](https://tailieu.vn/doc/giao-an-dia-ly-10-bai-14-thuc-hanh-doc-ban-do-su-phan-hoa-cac-doi-va-cac-kieu-khi-hau-tren-trai-dat-1637908.html)
Tổng hợp các giáo án bài Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Qua bài học, giáo viên sẽ giúp học sinh biết được sự hình thành và phân bố của các đới, các kiểu KH chính trên TĐ. Có kĩ nẵng đọc bản đồ xác định ranh giới của các đới, sự phân hóa các kiểu khí hậu nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới.
4p
thanhnhan_287
26-03-2014
455
42
Download
-
Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập giáo án Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Qua bài học, học sinh củng cố các kiến thức cơ bản về khí hậu - thủy văn Việt Nam. Đồng thời rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ lưu lượng chảy và mưa của 2 lưu vực sông. Phân tích và xử lí số liệu về khí hậu - thủy văn. Phân tích mối quan hệ giữa lượng mưa của khí hậu với lượng chảy cúa sông.
5p
quehuong_22
06-03-2014
456
31
Download
-
[Bài giảng Địa lý 10 bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu](https://tailieu.vn/doc/bai-giang-dia-ly-10-bai-14-thuc-hanh-doc-ban-do-su-phan-hoa-cac-doi-va-cac-kieu-khi-hau-tren-trai-d-1637952.html)
Bộ sưu tập bao gồm một số bài giảng Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu. Quý thầy cô giáo có thể sử dụng các bài giảng để làm tài liệu tham khảo giúp học sinh nhận biết được sự phân bố các đới khí hậu trên Trái đất. Nhận xét sự phân hóa các kiểu khí hậu ở đới nóng và đới ôn hòa.
23p
thanhnhan_287
26-03-2014
198
29
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Với các bài giảng được thiết kế chi tiết và đẹp mắt, giúp học sinh rèn luyện về kĩ năng vẽ biểu đồ, kĩ năng xử lý và phân tích số liệu khí hậu – thuỷ văn. Củng cố các kiến thức về khí hậu – thuỷ văn Việt Nam thông qua hai lưu vực sông Lưu vực sông Hồng (Bắc Bộ), lưu vực sông Gianh (Trung Bộ).
12p
nguyentinh_74
07-04-2014
295
29
Download
-
Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh thấy được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa là mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Sự khác biệt về khí hậu – thời tiết của 3 miền Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ với ba trạm tiêu biểu là Hà Nội, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh.
33p
quehuong_22
07-04-2014
238
29
Download
-
[Luận án Tiến sỹ Địa lý: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng](https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-sy-dia-ly-nghien-cuu-danh-gia-tai-nguyen-du-lich-va-dieu-kien-sinh-khi-hau-phuc-vu-ph-1920130.html)
Luận án thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá làm sáng tỏ điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn) và điều kiện sinh khí hậu; xác định mức độ thuận lợi của chúng cho PTDL; đề xuất được những định hướng các giải pháp khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch trên quan điểm phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.
204p
lovivivi000
22-12-2016
59
28
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Các đới khí hậu trên Trái Đất để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Thông qua bài học, giáo viên cung cấp kiến thức để học sinh nắm được vị trí và đặc điểm các đường chí tuyến và vòng cực trên bề mặt Trái đất. Trình bày được vị trí các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt Trái đất.
6p
quehuong_22
05-03-2014
298
26
Download
-
Để đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong giảng dạy và học tập., chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Khí hậu châu Á. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu được tính phức tạp, đa dạng cuả khí hậu châu Á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lý, kích thước rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh cuả lãnh thổ. Hiểu rõ được đặc điểm của các kiểu khí hậu chính của châu Á.
13p
chieutim_33
25-03-2014
258
21
Download
-
[Đề tài: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị. Các biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu](https://tailieu.vn/doc/de-tai-anh-huong-cua-bien-doi-khi-hau-den-he-sinh-thai-do-thi-cac-bien-phap-nham-thich-ung-voi-bie-1801194.html)
Biến đổi khí hậu là gì, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, hậu quả của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị. Các biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
25p
newlife_00019
18-11-2015
66
21
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Đồ án khí cụ điện](https://tailieu.vn/tag/do-an-khi-cu-dien.html) [Báo cáo biến đổi khí hậu](https://tailieu.vn/tag/bao-cao-bien-doi-khi-hau.html) [Tiểu luận biến đổi khí hậu](https://tailieu.vn/tag/tieu-luan-bien-doi-khi-hau.html) [Biến đổi khí hậu](https://tailieu.vn/tag/bien-doi-khi-hau.html) [Khí hậu Việt Nam](https://tailieu.vn/tag/khi-hau-viet-nam.html) [Bản đồ tư duy là gì](https://tailieu.vn/tag/ban-do-tu-duy-la-gi.html) [Bản đồ tư duy trong công việc](https://tailieu.vn/tag/ban-do-tu-duy-trong-cong-viec.html) [Bản đồ tư duy trong học tập](https://tailieu.vn/tag/ban-do-tu-duy-trong-hoc-tap.html) [Phần mềm bản đồ tư duy](https://tailieu.vn/tag/phan-mem-ban-do-tu-duy.html) [Bản đồ tư duy](https://tailieu.vn/tag/ban-do-tu-duy.html) [Dụng cụ đo cơ khí](https://tailieu.vn/tag/dung-cu-do-co-khi.html) [Bản đồ đại cương](https://tailieu.vn/tag/ban-do-dai-cuong.html) [Đo vẽ bản đồ địa chính](https://tailieu.vn/tag/do-ve-ban-do-dia-chinh.html) [Bản đồ quy hoạch](https://tailieu.vn/tag/ban-do-quy-hoach.html) [Đồ án khí tượng học](https://tailieu.vn/tag/do-an-khi-tuong-hoc.html) [Bản đồ du lịch](https://tailieu.vn/tag/ban-do-du-lich.html) [Bản đồ địa chất](https://tailieu.vn/tag/ban-do-dia-chat.html) [Bản đồ địa lý](https://tailieu.vn/tag/ban-do-dia-ly.html) [Khí hậu ảnh hưởng nông nghiệp](https://tailieu.vn/tag/khi-hau-anh-huong-nong-nghiep.html) [Nguyên nhân biến đổi khí hậu](https://tailieu.vn/tag/nguyen-nhan-bien-doi-khi-hau.html)

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=htd8noq6ujvdcb75crggb73rm1; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Tải bản đầy đủ
Kỹ Thuật - Công Nghệ
Hóa học - Dầu khí
công nghệ cung cấp khí CNC cho nhà máy bia Heneiken
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC VÀ CNTP
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGHÀNH
ĐỀ TÀI:
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN
TỪ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI
CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
Tên cơ quan thực tập
: Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí
Thời gian thực tập
: 1/7/2013 - 14/7/2013
Người hướng dẫn
: Nguyễn Văn Phong
Giáo viên hướng dẫn
: Nguyễn Văn Toàn
HSSV thực tập
: Huỳnh Nho Toàn
Mã số sinh viên
: 1052010216
Lớp
: DH10H1
TP Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 07 Năm 2013
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
MỤC LỤC
BỘ
GIÁO
DỤC
VÀ
ĐÀO
MỤC
LỤC
2
1.TỔNG
2.HỆ
QUAN
3
THỐNG
3.CÁC
KÝ
THÔNG
4.NGUYÊN
HIỆU,
SỐ
LÝ
ĐO
CÔNG
THIẾT
5.KẾT
6.TÀI
7.PHỤ
1.
TẠO
1
LƯỜNG
4
NGHỆ
5
KẾ
6
LUẬN
8
LIỆU
LỤC
THAM
KHẢO
8
ĐÍNH
KÈM
8
TỔNG QUAN
1.1 Đặt vấn đê
Khí nén thiên nhiên CNG (Compressed Natural Gas) không chỉ là một loại nhiên
liệu sạch, thân thiện với môi trường mà còn là nguồn giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm
cước phí vận chuyển.
Thành phần chủ yếu của CNG là metane (CH 4) được lấy từ những mỏ khí thiên
nhiên, khí đồng hành qua xử lý và nén ở áp suất cao (khoảng 250 barg ) để tồn trữ. Do
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 2
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
thành phần chủ yếu là hydrocacbon nhẹ, không có benzene và hydrocarbon thơm nên
khi đốt sẽ cháy triệt để, không giải phóng nhiều khí độc và không phát sinh bụi.
CNG còn có thêm những ưu điểm khác như giá thành rẻ hơn so với giá của các loại
nhiên liệu khác từ 10 - 30%. Nếu so với dầu FO, DO và LPG thì dùng CNG trong sản
xuất có giá rẻ hơn 10 - 15%, dùng trong vận tải có giá rẻ hơn 30 - 40% .Vì thế, sử
dụng loại nhiên liệu này sẽ góp phần giảm được tối đa chi phí nhiên liệu.
Ngoài ra, loại nhiên liệu này còn có một ưu thế nữa là có thể sử dụng được cho
máy chạy động cơ xăng và động cơ công suất lớn như loại động cơ diesel. Khí CNG
cháy hoàn toàn, không gây đóng cặn trong buồng đốt và tại bộ chế hòa khí của các
phương tiện nên giúp nâng cao hiệu suất, kéo dài được chu kỳ bảo dưỡng và kéo dài
tuổi thọ máy móc thiết bị.
1.2
Giới thiệu đê tài
Trạm phân phối CNG được xây dựng để cung cấp khí đốt cho nhà máy Bia
Heineken với công suất thiết kế 1800 Sm3/h. Nguồn khí CNG được lấy từ xe bồn
chuyên chở từ nhà máy sản xuất CNG Nhơn Trạch- Đồng Nai, qua trạm điều chỉnh áp
suất, trạm đo và phân phối khí để làm nhiên liệu đốt.
Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam được xây dựng và khánh thành năm 1993. Với
diện tích hơn 12 héc ta đặt tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM. Nhà máy được
trang bị và lắp đặt nhiều thiết bị tiên tiến, dây chuyền chiết lon tốc độ 90.000 lon/ giờ,
những bồn ủ bia HORAP khổng lồ đã nâng công suất hiện nay của nhà máy lên 420
triệu lít bia/ năm, đủ khả năng cung cấp cho toàn miền Nam. Trước đây nhà máy chủ
yếu sử dụng nguồn nhiên liệu là dầu FO. Nhưng do dầu FO khi đốt tạo nhiều cặn, khí
thải gây ô nhiễm và giá cả tăng cao nên nhà máy đã chuyển sang sử dụng CNG làm
nhiên liệu thay thế. Nhà máy đã kí hợp đồng mua CNG từ nhà máy Sản xuất CNG
Nhơn Trạch – Đồng Nai với công suất là 1800 Sm3/h.
Nhà máy Sản xuất CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai đặt tại khu công nghiệp Nhơn
Trạch 3, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, cách nhà máy Bia Heineken khoảng 60 km.
Nhà máy CNG được đưa vào hoạt động năm 2012 với công suất thiết kế là 120
triệu m3/ năm. Nhà máy sẽ lấy nguồn khí từ đường ống 22” Phú Mỹ - Hồ Chí Minh.
CNG qua xử lý sẽ có áp suất khoảng 250 barg, nhiệt độ khoảng 45 oC. CNG cung cấp
cho nhà máy Bia Heineken sẽ được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng loại 20 ft
hoặc 40 ft. Yêu cầu khí cấp cho nhà máy Bia là 5 barg. Do đó cần lắp đặt cụm giảm áp
trước khi cấp khí.
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 3
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
2.
HỆ THỐNG KÝ HIỆU, ĐO LƯỜNG
2.1
2.2
3.
C
Kí hiệu và chú giải
CNG
Khí tự nhiên nén
SDV
Van đóng khẩn cấp
PCV
Van điều chỉnh áp suất
PSV
Van xả quá áp
TM
Thiết bị đo lưu lượng loại Tuabin
MMSCMD
Triệu mét khối khí trên ngày
Đơn vị đo lường
Áp suất
bara, barg
Nhiệt độ
o
Khối lượng
kg, tấn
Lưu lượng
kg/h, tấn/h
Lưu lượng khí
MMscmd
Khối lượng riêng
Kg/m3
Độ nhớt
cP
Nhiệt lượng
kJ
Công suất
kW
CÁ
C, oK
THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
3.1 Xe chở CNG:
-
Loại 20 ft và 40 ft tương đương với 17 m3 và 34 m3 thực.
-
Nhiệt độ hoạt động / thiết kế : 25 / 75oC.
-
Áp suất hoạt động / thiết kế : 250 / 275 barg
3.2 Thiết bị gia nhiệt bằng nước
-
Tiêu chuẩn thiết kế: ASME mục VIII, Div.1
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 4
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
-
Loại: Dùng nước nóng để gia nhiệt
-
Số lượng: 04 (02 hoạt động và 02 dự phòng)
-
Áp suất đầu vào tương ứng với các cấp: 250 / 49.5 barg
Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bị
-
Công suất tiêu thụ tương ứng các cấp: 53.89 / 23.5 kW /Thiết bị
3.3
Thiết bị đo đếm
-
Loại: tuabin
-
Số lượng: 02 (01 hoạt động và 01 dự phòng)
Áp suất thiết kế: 19 barg
-
Nhiệt độ thiết kế: 600C
-
Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bị
3.4
Điêu kiện môi trường
-
Nhiệt độ: 25oC
-
Áp suất: 1 atm
3.5
Các lò đốt
Thông số (1)
Lò đốt 1
Lò đốt 2
Lò đốt 3
Nhiệt độ (oC )
10.23
10.23
10.23
Áp suất (barg )
5
5
5
900
540
360
Lưu lượng (Sm3/h )
(1): Kết quả lấy từ tài liệu Hysys mô phỏng công nghệ TL - 001
4.
NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ
CNG cấp cho nhà máy bia Heineken sẽ được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng
loại 40ft (34 m3) và loại 20 ft (17 m3 ) từ nhà máy CNG Nhơn Trạch - Đồng Nai. CNG
tại đây sẽ được nén tới áp suất 250 barg, ở 25 oC. Tại điều kiện trên, với lưu lượng
thiết kế 1800 Sm3 thể tích thực CNG giảm đáng kể chỉ còn 5,89 m 3. Như vậy trung
bình mỗi ngày xe bồn sẽ vận chuyển khoảng 141,36 m 3 khí CNG ở điều kiện hoạt
động 250 barg. Yêu cầu của CNG cung cấp đến các nguồn tiêu thụ (lò đốt) sau khi xử
lý là 5 barg. Công nghệ cấp CNG tại nhà máy bia sẽ bao gồm các cụm như sau:
Hệ thống
nhận khí
CNG
Hệ thống xử lý
(gia nhiệt & giảm áp)
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Cụm đo
đếm khí
Cấp khí tới
các lò đốt
Trang 5
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
Theo thiết kế trạm tiếp nhận khí CNG bao gồm 3 nhánh ống mềm nối với xe bồn
(1 nhánh hoạt động, 1 nhánh dự phòng và 1 nhánh đầu chờ). CNG qua mỗi nhánh ống
mềm được dẫn qua hệ thống van cô lập bao gồm 1 van một chiều, 1van bi. Van một
chiều có tác dụng chỉ cho dòng khí đi qua theo một chiều, ngăn không cho dòng khí
trong đường ống chảy ngược vào trong xe bồn. Mô hình sơ đồ công nghệ thể hiện chi
tiết trong tài liệu TL-002: Sơ đồ CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY
BIA HEINEKEN.
Trạm xử lý chia làm 2 nhánh hoạt động và dự phòng gồm có cụm gia nhiệt
( H-01A/02A & H-01B/02B) và hệ thống van giảm áp 2 cấp từ cao áp - trung áp và
trung áp – thấp áp (PCV101A/102A/103A & PCV 101B/102B/103B) đặt nối tiếp
nhau. Mỗi nhánh bao gồm 2 thiết bị gia nhiệt bằng nước và các van điều áp, nhánh dự
phòng sẽ hoạt động khi nhà máy có nhu cầu cần tăng công suất hoặc khi nhánh hoạt
động gặp sự cố. Quá trình giảm áp tại trạm xử lý sẽ tiến hành 2 giai đoạn:
o Giai đoạn 1: Gia nhiệt dòng CNG từ 25oC lên 66oC, đồng thời giảm áp từ 250
barg xuống 49.5 barg.
o Giai đoạn 2: Gia nhiệt dòng khí từ 11,74oC lên 35oC, giảm áp từ 49 barg xuống
5 barg.
Sau mỗi quá trình giảm áp sẽ kèm theo sự giảm nhiệt độ (theo định luật John
Thompson ), vì vậy cần gia nhiệt trước để nâng nhiệt CNG lên để giảm sự tạo hydrat
gây ăn mòn đường ống, thiết bị, tắc nghẽn van làm hư hại hệ thống. Việc giảm áp được
thực hiện qua 2 giai đoạn vì mỗi loại van giảm áp đều có qui định một giới hạn điều
chỉnh áp suất tương ứng, hơn nữa nếu chỉ dùng một cấp giảm áp với độ giảm áp lớn
thường dẫn tới tốn kém chi phí cũng như khó hoạt động chính xác làm cho áp suất đầu
ra không ổn định. Một lý do nữa là nếu sử dụng quá trình giảm áp một cấp với sự
chênh áp lớn sẽ dẫn đến việc hình thành nhiều hydrat ở dòng ra gây ăn mòn, tắc nghẽn
không mong muốn trong hệ thống cũng như ảnh hưởng đến lựa chọn vật liệu ống
nhằm đáp ứng được nhiệt độ phù hợp.
Dòng CNG trước khi đi đến thiết bị gia nhiệt sẽ đi qua van SDV 101A có tác dụng
ngắt dòng cô lập hệ thống mỗi khi xảy ra sự cố. CNG sẽ đi qua thiết bị gia nhiệt
H-01A để nâng nhiệt từ 25oC lên 60oC. Van bi lắp sau thiết bị gia nhiệt H-01A để cô
lập hệ thống điều áp phía sau với thiết bị trao đổi nhiệt khi có sự cố xảy ra cũng như
khi tiến hành bảo dưỡng thiết bị. Dòng CNG tiếp tục đi qua 2 van điều áp
PCV 101A/102A đặt nối tiếp nhau với mức đặt áp suất tương ứng là 50 barg và 49.5
barg. Van PCV 102A thực hiện vai trò điều áp đưa áp về 49.5 barg trong khi van PCV
101A thực hiện vai trò giám sát. Khi van PCV 102A lỗi hoạt động, chức năng điều áp
tự động chuyển qua van PCV 101A để đảm bảo quá trình hoạt động của trạm được
liên tục. Hệ thống sẽ chỉ ngắt khi mà cả 2 van PCV đều báo lỗi. Sau 2 van điều áp
PCV 101A/102A sẽ có 1 van xả quá áp. Van này được thiết kế để khi áp suất qua 2
van điều áp vượt quá mức cho phép nó sẽ xả khí để bảo vệ hệ thống. Sau khi qua van
giảm áp nhiệt cũng sẽ giảm theo, nhiệt độ dòng khí lúc này khoảng 11 oC. Trước khi
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 6
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
tiếp tục giảm áp, dòng khí sẽ được gia nhiệt lên 35 oC bằng thiết bị trao đổi nhiệt
H-02A. Sau khi được gia nhiệt, dòng khí tiếp tục được giảm áp xuống còn 5 barg tại
van PCV 103A giống như van PCV 102A trước đó. Ở cuối bộ phận xử lý sẽ có 1 van
bi, có chức năng ngắt dòng để cô lập hệ thống mỗi khi xảy ra sự cố.
Dòng khí trước khi được dẫn qua cụm đo đếm khí sẽ đi qua 1 van SDV 102 để bảo
vệ cụm này khi có sự cố. Cụm này có 2 thiết bị đo lưu lượng TM-01A/B bố trí song
song nhau. Thiết bị đo TM-01B đóng vai trò dự phòng và chỉ hoạt động khi thiết bị đo
TM-01A gặp sự cố hoặc bảo trì. Mỗi thiết bị đo đều có 2 van bi được đặt trước và sau
để để kiểm soát dòng khí đi qua thiết bị đo, mỗi khi có sự cố thì sẽ được đóng lại. Khi
muốn kiểm tra 2 thiết bị TM-01A/B có hoạt động chính xác hay không ta tiến hành
như sau:
Trước khi cho dòng khí đi qua van phải đóng van bi phía sau, mở van bi phía trước
của thiết bị TM-01A, đóng van cầu trước, mở van cầu phía sau thiết bị TM-01B, đồng
thời mở van cầu ở sau van kiểm tra. Khi dòng khí đi qua 2 thiết bị TM-01A/B mà giá
trị đo được của 2 thiết bị khác nhau thì sẽ điều chỉnh hoặc thay thế thiết bị đo khác.
Việc giảm áp suất của CNG sẽ làm tăng thể tích thực dòng khí, chính vì vậy cần
tăng đường kính ống dẫn sao cho phù hợp với từng giai đoạn. Áp suất vận hành của
ống cũng giảm theo. Tất cả đều phải được tính toán sao cho vẫn đảo bảo đáp ứng yêu
cầu kỹ thuật cũng như kinh tế để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, trên hệ thống còn
được đặt các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ để theo dõi kiểm tra dòng khí nhiên liệu.
Van cầu được đặt ở dòng nhánh với 2 thiết bị sẽ được mở cho dòng khí đi qua khi cả 2
thiết bị đo gặp sự cố. Sau đó dòng khí sẽ được cấp tới các lò đốt để tiêu thụ.
5.
KẾT LUẬN
Sau đề tài tìm hiểu này, tôi đã hiểu rõ hơn về quy trình công nghệ để cấp CNG cho
hộ tiêu thụ. Biết các công đoạn chính để xử lý CNG tại trạm phân phối, các yêu cầu kĩ
thuật, cách tính toán các thông số kĩ thuật cho các thiết bị, lựa chọn thiết bị phù hợp và
kinh tế nhất.
6.
-
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ASME B31.8: Hệ thống ống phân phối và vận chuyển khí
-
ASME B31.3: Các vấn đề về đường ống công nghệ
-
ANSI B16.34: Mặt bích, ren và mối hàn
-
API 520:Tính toán kích thước, lựa chọn và lắp đặt thiết bị giảm áp lực trong
công nghệ lọc dầu
-
API RP 521: Hướng dẫn về hệ thống giảm áp cũng như xả quá áp trong công
nghệ dầu khí
-
NFPA 10-1990: Quy tắc phòng cháy chữa cháy
-
Sổ tay hướng dẫn Thiết Kế Dầu Khí
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 7
CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TỪ
NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h
7.
Yêu cầu thiết bị của nhà máy Heineken
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
-
Phụ lục 1: Quá trình mô phỏng công nghệ cung cấp khí CNG cho nhà máy Bia
Heineken
-
Phụ lục 2: Sơ đồ dòng công nghệ cung cấp khí CNG cho nhà máy Bia
Heineken.
Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho Toàn
Trang 8
Tài liệu liên quan
Tìm hiểu công nghệ cung cấp nguyên liệu cho tháp lọc trong quá trình sản xuất PVC tại nhà máy nhựa Phú Mỹ
Tổng quan về công nghệ sản xuất và môi trường nhà máy bia Viger
phương pháp, dây chuyền công nghệ xử lý khí thải cho nhà máy
Thiết kế HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN (HTCCĐ) cho nhà máy (ghi theo bản vẽ kèm theo)
Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh
ĐẶC TRƯNG DÒNG THẢI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY
nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông đường sắt cao tốc và đô thị
Công nghê hóa học thực tập tài nhà máy dinh cố
các phương pháp và quy trình công nghệ xử lý chất thải của nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp tân bình
Tài liệu cần công ty cung cấp khi kiểm toán một số phần hành pptx
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
(1.93 MB) - công nghệ cung cấp khí CNC cho nhà máy bia Heneiken
Tải bản đầy đủ ngay
×

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx