text:
Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30
lượt xem 823
download
Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I. Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức. • Ngồi ra khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý tới các yêu cầu phát triển phụ tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi công lắp đặt và tính mỹ quan công trình. • Các bước chính của việc thiết kế bao gồm: - Khảo sát đối tượng cung cấp điện. - Tính phụ tải tính tốn của phân xưởng . - Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng . - Thiết kế hệ thống chiếu sáng phân xưởng . II. Tổng quan về phân xưởng may 1) Giới thiệu về phân xưởng Phân xưởng may là một trong những phân xưởng trực thuộc nhà máy dệt Đông Á , có nhiệm vụ may những sản phẩm dệt theo nhu cầu của thị trường và đơn đặt hàng trong và ngồi nước . Phân xưởng này được bố trí thành 8 khu vực : Khu vực 1 : 50 máy may Khu vực 2 : 50 máy may Khu vực 3 : 50 máy may Khu vực 4 : 50 máy may Khu vực 5 : 50 máy may Khu vực 6 : 30 máy vắt sổ và 4 máy thửa khuy Khu vực 7 : 8 máy đóng nút và 3 máy cắt Khu vực 8 : 25 bàn ủi 2) Bảng kê thiết bị của phân xưởng Bảng 1 Trang 1
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 1 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 2 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 3 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 Trang 2
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 4 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 5 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 6 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 2 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 3 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 4 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 5 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 6 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 7 Maùy Thöûa Khuy 2 2.2 4.4 8 Maùy Thöûa Khuy 2 2.2 4.4 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 7 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy Ñoùn g Nuùt 4 1.5 6 2 Maùy Ñoùn g Nuùt 4 1.5 6 1 1.5 1.5 3 Maùy Caét 2 0.75 1.5 Trang 3
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 8 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Baøn Uûi 5 1 5 2 Baøn Uûi 5 1 5 3 Baøn Uûi 5 1 5 4 Baøn Uûi 5 1 5 5 Baøn Uûi 5 1 5 TOÅNG HÔÏP STT TUÛ ÑIEÄN TOÅNG COÂNG SUAÁT ÑAËT (KW) 1 Tuû ñoän g löïc 1 17.5 2 Tuû ñoän g löïc 2 17.5 3 Tuû ñoän g löïc 3 17.5 4 Tuû ñoän g löïc 4 17.5 5 Tuû ñoän g löïc 5 17.5 6 Tuû ñoän g löïc 6 19.3 7 Tuû ñoän g löïc 7 15 8 Tuû ñoän g löïc 8 25 9 Tuû phaân phoái 146.8 CHƯƠNG II : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN I. Phân nhóm thiết bị : Các thiết bị của phân xưởng được phân nhóm theo yêu cầu gồm 08 nhóm chính ( 8 tủ động lực ) , trong mỗi tủ động lực chia làm nhiều nhánh khác nhau , mỗi nhánh cung cấp cho các nhóm thiết bị có cùng công suất nằm gần nhau. II. Phương pháp lắp đặt tủ điện : 1) Tủ phân phối Đối với những phân xưởng có công suất lớn, cần chọn vị trí thích hợp để đặt tủ phân phối.Việc lắp đặt vừa phải đảm bảo tính an tồn vừa thể hiện cách bố trí hợp lý. Thông thường tại tâm phụ tải là nơi lắp đặt hợp lý nhất. Tuy nhiên tùy theo từng sơ đồ mặt bằng cụ thể, mà cần chọn những vị trí khác sau cho thật hợp lý. Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các thiết bị, ta cần đặt một tủ phân phối, tủ cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ phân phối được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số lượng tủ động lực và tủ chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ phân phối được nối với thanh góp đặt tại nhà phân phối . 2) Tủ động lực Đối với phân xưởng có nhiều thiết bị được bố trí rải đều trên mặt bằng hoặc bố trí theo nhiệm vụ chức năng của từng nhóm thiết bị , ta chia các thiết bị thành các nhóm nhỏ , các nhóm này được cấp điện từ các tủ phân phối .Trong mỗi động lực được phân thành nhiều nhánh mỗi nhánh cung cấp cho một nhóm thiết bị đặt gần nhau . Tương tự như tủ phân phối các tủ động lực cũng được lắp đặt ở các vị trí vừa đảm bảo kỹ thuật vừa đảm bảo tính mỹ quan chung cho tồn phân xưởng . Các tủ động lực có số ngõ ra phụ thuộc vào số nhóm thiết bị mà tủ điện cấp 3) Tủ chiếu sáng Trang 4
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các đèn chiếu sáng , ta cần đặt một tủ chiếu sáng cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ chiếu sáng được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số dãy đèn chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ chiếu sáng được nối với thanh góp đặt tại tủ phân phối . III. Xác định tâm phụ tải Việc xác định tâm phụ tải nhằm chọn ra phương án , vị trí đặt tủ điện thích hợp nhằm cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ nhất , chi phí kim loại màu hợp lý và đảm bảo mỹ quan . Tâm phụ tải được tính theo công thức : Với : n số thiết bị của nhóm Pđmi công suất định mức của thiết bị thứ i n n ∑x P i dmi ∑yP i dmi X = i =1 n Y = i =1 ∑P i =1 dmi ∑P dmi i =1 Bảng 2 TOÅNG TAÂM PHUÏ TAÛI STT ÑOÁI TÖÔÏNG COÂNG SUAÁT x (m) y (m) (KW) 1 Tuû ñoäng löïc 1 17.50 30 7.5 2 Tuû ñoäng löïc 2 17.50 30 22.5 3 Tuû ñoäng löïc 3 17.50 30 30 4 Tuû ñoäng löïc 4 17.50 30 37.5 5 Tuû ñoäng löïc 5 17.50 0 37.5 6 Tuû ñoäng löïc 6 19.30 0 30 7 Tuû ñoäng löïc 7 15.00 0 22.5 8 Tuû ñoäng löïc 8 25.00 0 7.5 9 Tuû chieáu saùng 21.12 0 30 10 Tuû phaân phoái 167.92 13 24 Trang 5
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG MAY 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 TĐL.5 TĐL.4 ( 0 ; 42,5 ) ( 30 ; 42,5 ) 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TĐL.6 TĐL.3 ( 0 ; 37,5 ) ( 30 ; 37,5 ) 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TCS ( 0 ; 30 ) 41 41 41 41 41 TPP 41 41 41 41 41 ( 0 ; 24 ) 48 49 49 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TĐL.7 TĐL.2 47 47 47 47 ( 0 ; 22,5 ) ( 30 ; 22,5 ) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 TĐL.8 TĐL.1 50 50 50 50 50 ( 0 ; 7,5 ) ( 30 ; 7,5 ) 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 y 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 x 40 40 40 40 40 0 Căn cứ theo sơ đồ bố trí các thiết bị trong phân xưởng chọn toạ độ lắp đặt các tủ động lực và tính tốn tọa độ đặt tủ phân phối theo bảng số liệu trên . Trang 6
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Chọn tọa độ đặt tủ phân phối ( 0 ; 24 ) . II. Xác định phụ tải tính tốn mạch động lực 1) Phụ tải tính tốn cho một nhánh Căn cứ vào vị trí , công suất của các máy móc bố trí trên mặt bằng phân xưởng được chia làm 8 khu vực phụ tải . Xác định phụ tải tính tốn theo kmax và công suất trung bình • Với nhóm động cơ n = 1 : Ptt = Pdm Qtt = Pdm* tg n • Với nhóm động cơ n ≤ 3 : Ptt = ∑ Pdmi i =1 n Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 n • Với nhóm động cơ n ≥ 4 : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 Trong đó : ksd : Hệ số sử dụng của nhóm thiết bị ( Tra bảng A1- trang 8 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) kmax : Hệ số cực đại , tra theo hai đại lượng ksd và nhq nhq : số thiết bị dùng điện hiệu quả , tra theo hai đại lượng n* và P* ( Bảng A4 - trang 11 - Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện) ta được nhq* nhq = n.nhq* n1 P1 n* = P* = n PΣ Với : n1 : số thiết bị có công suất lớn hơn hay bằng 1/2 công suất của thiết bị có công suất lớn nhất . n : tổng số thiết bị trong nhóm . n1 P1 = ∑ Pdmi : công suất của n1 thiết bị trên . 1 n PΣ = ∑ Pdmi : tổng công suất của nhóm . 1=1 n n Nếu nhq < 4 thì : Ptt = ∑ k ti * Pdmi ; Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi * k ti i =1 i =1 kti : hệ số tải kt = 0,9 với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn . kt = 0,75 với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. n Nếu nhq ≥ 4 thì : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 n Qtt = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 Tóm lại : Trang 7
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Với n ≤ 3 : n Pttnh = ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh *10 3 I ttnh = 3 * 380 Với n ≥ 4 : • Trường hợp nhq< 4 n Pttnh = ∑ k ti * Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ k ti * Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh * 10 3 I ttnh = 3 * 380 • Trường hợp nhq ≥ 4 n Pttnh = k max * k sd ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh ) 2 + (Qttnh ) 2 S ttnh * 10 3 I ttnh = 3 * 380 Trang 8
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên KHU VỰC I Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 1 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC II SVTH : Đặng Hồng Long Trang 9
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 2 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC III SVTH : Đặng Hồng Long Trang 10
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 3 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC IV SVTH : Đặng Hồng Long Trang 11
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 4 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC V SVTH : Đặng Hồng Long Trang 12
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 5 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC VI SVTH : Đặng Hồng Long Trang 13
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt cos điện n dụng đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) Máy vắt N1 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N2 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N3 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N4 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N5 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N6 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy thửa N7 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy Máy thửa N8 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy Tổng khu vực 6 20.14 18.29 27.29 KHU VỰC VII SVTH : Đặng Hồng Long Trang 14
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Tên Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Số số hiệu quả nhq số Tên thiết hiệu suất (A) lượng sử tg cực thiết nhánh bị mặt đặt dụng cos n đại bị điện bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) Máy N1 đóng 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 nút Máy N2 đóng 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 nút Máy cắt 1 48 1.50 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 N3 Máy cắt 2 49 0.75 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 Tổng khu vực 7 13.37 12.94 18.64 KHU VỰC VIII N1 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N2 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N3 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N4 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N5 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Tổng khu vực 8 27.00 12.25 29.65 SVTH : Đặng Hồng Long Trang 15
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên 2) Phụ tải tính tốn cho một khu vực n Pttkv = k s ∑ Pttnh i =1 n Qttkv = k s ∑ Qttnh i =1 S ttkv = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh *10 3 I ttkv = 3 * 380 Hệ số đồng thời ks được chọn : 5 ÷ 10 nhánh ks = 0,85 1 ÷ 4 nhánh ks = 1 BẢNG TỔNG HỢP PHỤ TẢI KHU VỰC HỆ SỐ SỐ ĐỒNG ∑ Pttnh ∑ Qttnh Pttkv Qttkv Sttkv Ittkv KHU VỰC LƯỢNG THỜI (KW) (KVAr) (KW) (KVAr) (KVA) (A) NHÁNH KS I 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 II 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 III 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 IV 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 V 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 VI 8 0.85 20.14 18.29 17.12 15.55 23.13 35.14 VII 3 1.00 13.37 12.94 13.37 12.94 18.61 28.27 VIII 5 0.85 27.00 12.25 22.95 10.41 25.20 38.29 III. Tính tốn mạch chiếu sáng 1). Kích thước: Chiều dài : a = 60 (m ) Chiều rộng : b = 30 (m ) Chiều cao : H = 4,8 (m ) Diện tích : S = 1800 (m2 ) 2). Màu sơn: Trần : Trắng Hệ số phản xạ trần : tr = 0,80 Tường : Vàng creme Hệ số phản xạ tường : tg = 0,70 Sàn : Vàng xậm Hệ số phản xạ sàn : lv = 0,30 3). Độ rọi yêu cầu Chọn : Etc = 500 (lux) SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 16
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên 4). Chọn bộ đèn Chọn đèn huỳnh quang ống của Công ty Bóng đèn Điện quang có : Mã hiệu :Daylight FL04SD. Cấp bộ đèn :D Hiệu suất : 0.61D Số đèn / 1 bộ : 2 đèn Quang thông các bóng / 1 bộ : 2650 (lm) Công suất : 2 x 40 (w) Ldọc max = 1,4 htt Lngang max = 1,75htt 5). Chiều cao treo đèn Đèn được lắp sát trần ( h’ = 0 m ). Độ cao treo đèn so với bề mặt làm việc ( hlv = 0,8 m ) htt = H - h’ – hlv htt = 4,8 – 0 – 0,8 = 4 ( m ) 6). Các thông số kỹ thuật ánh sáng - Chỉ số địa điểm : a*b 60 * 30 K = = =5 h tt ( a + b ) 4 * ( 60 + 30 ) - Hệ số bù : Chọn giá trị hệ bù d = 1,25 ( Tra bảng 6 - trang 36 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) - Hệ số có ích: Độ rọi một mặt của điểm chiếu sáng phụ thuộc vào quang thông trực tiếp mà mặt nhận được cũng như mặt phản xạ bởi các mặt khác theo hướng này, là hàm số các hệ số phản xạ, hệ số hình dáng hình học của điểm chiếu sáng. h' Căn cứ vào tỷ số treo: j = =0 và chỉ số địa điểm K = 5 , hệ h'+ htt số phản xạ ( Bảng 1- trang 34 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) chọn giá trị hệ số có ích theo bảng 7 ( Trang 37 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) - Hệ số sử dụng: Bộ đèn có cấp hiệu suất là 0,61D Hệ số sử dụng U = 0,61 *nd 7). Quang thông tổng E * S * d 500 * (60 * 30) * 1,25 Φ tong = = = 1541096(lm) U 0,73 8). Xác định số bộ đèn SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 17
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên Φ tong 1541096 N bd = = = 290,77 Φ cacbong / 1bo 5300 Chọn số bộ đèn : Nbộđèn = 264 bộ đèn Đèn được phân bố : 24 dãy 11 bộ đèn Bảng số liệu KÍCH THƯỚC CHỈ SỐ TỶ HỆ SỐ PHẢN XẠ HỆ SỐ HỆ SỐ ĐỊA SỐ CÓ SỬ Độ Trần Tường Sàn ĐIỂM TREO ÍCH DỤNG cao K j ρtr ρtg ρlv ud U Dài Rộng treo Tài liệu (m) (m) đèn Tài liệu (a*b) h' tham htt tham khảo 0,61*ud htt*(a+b) h' + htt khảo (m) bảng 1 bảng 7 60 30 4 5.00 0 0.8 0.7 0.3 120 0.73 9). Bố trí các đèn Đèn được bố trí thoả mản yêu cầu về khoản cách tối đa giữa các dãy (Ldọcmax = 1,4 htt ) và giữa các đèn trong một dãy (Lngang = 1,75 htt ). Khoảng cách giữa các dãy đèn Lngang < Lngangmax và khoảng cách giữa các dãy đèn trong một dãy Ldọc < Ldọcmax. Khoảng cách giữa từ các dãy đèn ngồi cùng đến tường bằng 1/2 khoảng cách giữa các dãy đèn. Để thoả mản các điều kiện trên cần chọn số lượng đèn để bố trí thuận tiện với: • Tổng số đèn trong một dãy ∑đèn = n*m • n = 24 số dãy đèn • m = 11 số đèn trong một dãy phòng • a = 60 ( m ) chiều dài phòng • b = 30 ( m ) chiều rộng phòng a 60 • Ldọc = = = 2,50 n 24 b 30 • Lngang = = = 2,73 m 11 Lngangmax = 7 > Lngang = 2,73 Ldocmax = 5,6 > Ldọc = 2,50 Lngang > Ldọc : Thoả điều kiện 10). Kiểm tra sai số quang thông N boden * Φ cacbong / 1bo − Φ tong 264 * 5300 − 1541096 ΛΦ % = = = − 9, 21 % Φ tong 1541096 SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 18
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG 11). Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặc làm việc Ν boden * Φ cacbong / 1bo * U 264 * 5300 * 0,73 Εtb = = = 567(lux) S 1800 12). Độ rọi trung bình làm việc sau một năm Ν boden * Φ cacbong / 1bo * U 264 * 5300 * 0,73 Εtb = = = 454(lux) S *d 1800 *1,25 Qua kết quả kiểm tra ta thấy sai số quang thông , độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc và độ rọi trung bình làm việc sau 1 năm thoả điều kiện ( -10 % ÷ 20 % ) độ rọi tiêu chuẩn cho phép. 13). Xác định phụ tải tính tốn mạch chiếu sáng Pttcs = Nbộ đèn* Pbộ đèn = 264*( 2* 40 ) = 21120 ( W ) = 21,12 ( KW ) Qttcs = Pttcs* tg = 21,12*1,33 = 28,16 ( KVAr ) ( cos = 0,6 ) SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 19
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên (Pttcs )2 + (Qttcs )2 (21,12)2 + (28,16)2 I ttcs = = = 53,48( A) 3 * U dm 3 * 0,38 IV. Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng n Pttpx = Pttcs + k s ∑ Pttkv = 21,12 + 0,7[(16,07 * 5) + 17,12 + 13,37 + 22,95] i =1 = 114,77 (KW) n Qttpx = Qttcs + k s ∑ Qttkv = 28,16 + 0,7[(16,57 * 5) + 15,55 + 12,94 + 10,41] i =1 = 113,39 (KVAr) Sttpx = (P ) + (Q ) ttpx 2 ttpx 2 = (114,77 )2 + (113,39)2 = 161,12( KVA) Sttpx * 103 161,12 * 103 I ttpx = = = 244,80( A) 3 * 380 3 * 380 Hệ số đồng thời ks cho tủ phân phối Số mạch Hệ số ks 2 đến 3 tủ ( Tủ được kiểm nghiệm tồn bộ ) 0,9 4 đến 5 0,8 6 đến 9 0,7 10 và lớn hơn 0,6 Tủ được thí nghiệm từng phần trong mỗi trường hợp được chọn 1,0 Theo bảng trên chọn ks = 0,7 CHƯƠNG III : CHỌN MÁY BIẾN ÁP Chọn máy biến áp 3 pha của THIBIDI có : Dung lượng 160KVA Cấp điện áp 22 – 12,7/0,4 – 0,23 KV Tổn thất không tải Po = 280 W Tổn thất có tải ở 75oC Pn = 1945 W Điện áp ngắn mạch Un = 4% SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Hướng dẫn đồ án cung cấp điện - NXB Hà Nội
187 p | 1035 | 579
-
Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí
42 p | 891 | 492
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 1
19 p | 641 | 243
-
Tổng quan lý thuyết : cung cấp điện cho phân xưởng may
0 p | 384 | 218
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 2
6 p | 361 | 185
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 2
19 p | 324 | 168
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 7
8 p | 373 | 166
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 5
8 p | 284 | 148
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 3
19 p | 255 | 141
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 4
19 p | 194 | 127
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 5
19 p | 213 | 126
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 3
5 p | 196 | 110
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 12
24 p | 166 | 88
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1
7 p | 139 | 82
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 9
6 p | 173 | 80
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 8
5 p | 128 | 70
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7
5 p | 165 | 61

markdown:
# Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30
lượt xem 823
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100921/tienvovan/80x100/cung_cap_dien_cho_phan_xuong_may_0076.jpg)
##
Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Đồ án - Cung cấp điện cho phân xưởng may
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I. Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức. • Ngồi ra khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý tới các yêu cầu phát triển phụ tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi công lắp đặt và tính mỹ quan công trình. • Các bước chính của việc thiết kế bao gồm: - Khảo sát đối tượng cung cấp điện. - Tính phụ tải tính tốn của phân xưởng . - Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng . - Thiết kế hệ thống chiếu sáng phân xưởng . II. Tổng quan về phân xưởng may 1) Giới thiệu về phân xưởng Phân xưởng may là một trong những phân xưởng trực thuộc nhà máy dệt Đông Á , có nhiệm vụ may những sản phẩm dệt theo nhu cầu của thị trường và đơn đặt hàng trong và ngồi nước . Phân xưởng này được bố trí thành 8 khu vực : Khu vực 1 : 50 máy may Khu vực 2 : 50 máy may Khu vực 3 : 50 máy may Khu vực 4 : 50 máy may Khu vực 5 : 50 máy may Khu vực 6 : 30 máy vắt sổ và 4 máy thửa khuy Khu vực 7 : 8 máy đóng nút và 3 máy cắt Khu vực 8 : 25 bàn ủi 2) Bảng kê thiết bị của phân xưởng Bảng 1 Trang 1
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 1 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 2 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 3 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 Trang 2
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 4 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 5 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 Maùy May 5 0.35 1.75 3 Maùy May 5 0.35 1.75 4 Maùy May 5 0.35 1.75 5 Maùy May 5 0.35 1.75 6 Maùy May 5 0.35 1.75 7 Maùy May 5 0.35 1.75 8 Maùy May 5 0.35 1.75 9 Maùy May 5 0.35 1.75 10 Maùy May 5 0.35 1.75 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 6 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 2 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 3 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 4 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 5 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 6 Maùy Vaét Soå 5 0.35 1.75 7 Maùy Thöûa Khuy 2 2.2 4.4 8 Maùy Thöûa Khuy 2 2.2 4.4 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 7 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy Ñoùn g Nuùt 4 1.5 6 2 Maùy Ñoùn g Nuùt 4 1.5 6 1 1.5 1.5 3 Maùy Caét 2 0.75 1.5 Trang 3
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 8 COÂNG SUAÁT TOÅNG NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Baøn Uûi 5 1 5 2 Baøn Uûi 5 1 5 3 Baøn Uûi 5 1 5 4 Baøn Uûi 5 1 5 5 Baøn Uûi 5 1 5 TOÅNG HÔÏP STT TUÛ ÑIEÄN TOÅNG COÂNG SUAÁT ÑAËT (KW) 1 Tuû ñoän g löïc 1 17.5 2 Tuû ñoän g löïc 2 17.5 3 Tuû ñoän g löïc 3 17.5 4 Tuû ñoän g löïc 4 17.5 5 Tuû ñoän g löïc 5 17.5 6 Tuû ñoän g löïc 6 19.3 7 Tuû ñoän g löïc 7 15 8 Tuû ñoän g löïc 8 25 9 Tuû phaân phoái 146.8 CHƯƠNG II : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN I. Phân nhóm thiết bị : Các thiết bị của phân xưởng được phân nhóm theo yêu cầu gồm 08 nhóm chính ( 8 tủ động lực ) , trong mỗi tủ động lực chia làm nhiều nhánh khác nhau , mỗi nhánh cung cấp cho các nhóm thiết bị có cùng công suất nằm gần nhau. II. Phương pháp lắp đặt tủ điện : 1) Tủ phân phối Đối với những phân xưởng có công suất lớn, cần chọn vị trí thích hợp để đặt tủ phân phối.Việc lắp đặt vừa phải đảm bảo tính an tồn vừa thể hiện cách bố trí hợp lý. Thông thường tại tâm phụ tải là nơi lắp đặt hợp lý nhất. Tuy nhiên tùy theo từng sơ đồ mặt bằng cụ thể, mà cần chọn những vị trí khác sau cho thật hợp lý. Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các thiết bị, ta cần đặt một tủ phân phối, tủ cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ phân phối được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số lượng tủ động lực và tủ chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ phân phối được nối với thanh góp đặt tại nhà phân phối . 2) Tủ động lực Đối với phân xưởng có nhiều thiết bị được bố trí rải đều trên mặt bằng hoặc bố trí theo nhiệm vụ chức năng của từng nhóm thiết bị , ta chia các thiết bị thành các nhóm nhỏ , các nhóm này được cấp điện từ các tủ phân phối .Trong mỗi động lực được phân thành nhiều nhánh mỗi nhánh cung cấp cho một nhóm thiết bị đặt gần nhau . Tương tự như tủ phân phối các tủ động lực cũng được lắp đặt ở các vị trí vừa đảm bảo kỹ thuật vừa đảm bảo tính mỹ quan chung cho tồn phân xưởng . Các tủ động lực có số ngõ ra phụ thuộc vào số nhóm thiết bị mà tủ điện cấp 3) Tủ chiếu sáng Trang 4
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các đèn chiếu sáng , ta cần đặt một tủ chiếu sáng cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ chiếu sáng được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số dãy đèn chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ chiếu sáng được nối với thanh góp đặt tại tủ phân phối . III. Xác định tâm phụ tải Việc xác định tâm phụ tải nhằm chọn ra phương án , vị trí đặt tủ điện thích hợp nhằm cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ nhất , chi phí kim loại màu hợp lý và đảm bảo mỹ quan . Tâm phụ tải được tính theo công thức : Với : n số thiết bị của nhóm Pđmi công suất định mức của thiết bị thứ i n n ∑x P i dmi ∑yP i dmi X = i =1 n Y = i =1 ∑P i =1 dmi ∑P dmi i =1 Bảng 2 TOÅNG TAÂM PHUÏ TAÛI STT ÑOÁI TÖÔÏNG COÂNG SUAÁT x (m) y (m) (KW) 1 Tuû ñoäng löïc 1 17.50 30 7.5 2 Tuû ñoäng löïc 2 17.50 30 22.5 3 Tuû ñoäng löïc 3 17.50 30 30 4 Tuû ñoäng löïc 4 17.50 30 37.5 5 Tuû ñoäng löïc 5 17.50 0 37.5 6 Tuû ñoäng löïc 6 19.30 0 30 7 Tuû ñoäng löïc 7 15.00 0 22.5 8 Tuû ñoäng löïc 8 25.00 0 7.5 9 Tuû chieáu saùng 21.12 0 30 10 Tuû phaân phoái 167.92 13 24 Trang 5
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG MAY 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 TĐL.5 TĐL.4 ( 0 ; 42,5 ) ( 30 ; 42,5 ) 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TĐL.6 TĐL.3 ( 0 ; 37,5 ) ( 30 ; 37,5 ) 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 46 45 45 45 42 42 42 42 42 TCS ( 0 ; 30 ) 41 41 41 41 41 TPP 41 41 41 41 41 ( 0 ; 24 ) 48 49 49 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TĐL.7 TĐL.2 47 47 47 47 ( 0 ; 22,5 ) ( 30 ; 22,5 ) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 TĐL.8 TĐL.1 50 50 50 50 50 ( 0 ; 7,5 ) ( 30 ; 7,5 ) 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 y 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 x 40 40 40 40 40 0 Căn cứ theo sơ đồ bố trí các thiết bị trong phân xưởng chọn toạ độ lắp đặt các tủ động lực và tính tốn tọa độ đặt tủ phân phối theo bảng số liệu trên . Trang 6
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Chọn tọa độ đặt tủ phân phối ( 0 ; 24 ) . II. Xác định phụ tải tính tốn mạch động lực 1) Phụ tải tính tốn cho một nhánh Căn cứ vào vị trí , công suất của các máy móc bố trí trên mặt bằng phân xưởng được chia làm 8 khu vực phụ tải . Xác định phụ tải tính tốn theo kmax và công suất trung bình • Với nhóm động cơ n = 1 : Ptt = Pdm Qtt = Pdm* tg n • Với nhóm động cơ n ≤ 3 : Ptt = ∑ Pdmi i =1 n Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 n • Với nhóm động cơ n ≥ 4 : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 Trong đó : ksd : Hệ số sử dụng của nhóm thiết bị ( Tra bảng A1- trang 8 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) kmax : Hệ số cực đại , tra theo hai đại lượng ksd và nhq nhq : số thiết bị dùng điện hiệu quả , tra theo hai đại lượng n* và P* ( Bảng A4 - trang 11 - Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện) ta được nhq* nhq = n.nhq* n1 P1 n* = P* = n PΣ Với : n1 : số thiết bị có công suất lớn hơn hay bằng 1/2 công suất của thiết bị có công suất lớn nhất . n : tổng số thiết bị trong nhóm . n1 P1 = ∑ Pdmi : công suất của n1 thiết bị trên . 1 n PΣ = ∑ Pdmi : tổng công suất của nhóm . 1=1 n n Nếu nhq < 4 thì : Ptt = ∑ k ti * Pdmi ; Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi * k ti i =1 i =1 kti : hệ số tải kt = 0,9 với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn . kt = 0,75 với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. n Nếu nhq ≥ 4 thì : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 n Qtt = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 Tóm lại : Trang 7
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Với n ≤ 3 : n Pttnh = ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh *10 3 I ttnh = 3 * 380 Với n ≥ 4 : • Trường hợp nhq< 4 n Pttnh = ∑ k ti * Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ k ti * Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh * 10 3 I ttnh = 3 * 380 • Trường hợp nhq ≥ 4 n Pttnh = k max * k sd ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = (Pttnh ) 2 + (Qttnh ) 2 S ttnh * 10 3 I ttnh = 3 * 380 Trang 8
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên KHU VỰC I Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 40 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 1 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC II SVTH : Đặng Hồng Long Trang 9
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 41 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 2 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC III SVTH : Đặng Hồng Long Trang 10
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 42 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 3 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC IV SVTH : Đặng Hồng Long Trang 11
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 43 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 4 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC V SVTH : Đặng Hồng Long Trang 12
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt dụng cos điện n đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) N1 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N2 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N3 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N4 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N5 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N6 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N7 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N8 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N9 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 N10 Máy may 5 44 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 Tổng khu vực 5 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC VI SVTH : Đặng Hồng Long Trang 13
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Tên Số số hiệu quả nhq số Tên hiệu suất (A) thiết bị lượng sử tg cực thiết nhánh mặt đặt cos điện n dụng đại bị bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) Máy vắt N1 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N2 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N3 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N4 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N5 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy vắt N6 5 45 0.35 0.80 0.80 0.75 5 1 1.75 1.75 1.00 0.95 4.75 1.35 3.32 1.89 1.95 2.71 4.12 sổ Máy thửa N7 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy Máy thửa N8 2 46 2.2 0.80 0.80 0.75 8.36 4.40 3.30 5.50 8.36 khuy Tổng khu vực 6 20.14 18.29 27.29 KHU VỰC VII SVTH : Đặng Hồng Long Trang 14
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Số thiết bị Hệ Tên Ký Công Iđm Phụ tải tính tốn Số số hiệu quả nhq số Tên thiết hiệu suất (A) lượng sử tg cực thiết nhánh bị mặt đặt dụng cos n đại bị điện bằng P(KW) ksd kmax n1 n* P1 P∑ P* nhq* nhq Pttnh Qttnh Sttnh Ittnh (KW) (KVAr) (KVA) (A) Máy N1 đóng 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 nút Máy N2 đóng 4 47 1.50 0.80 0.80 0.75 4 1 6 6 1.0 0.95 3.80 1.08 11.40 5.18 5.35 7.45 11.31 nút Máy cắt 1 48 1.50 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 N3 Máy cắt 2 49 0.75 0.80 0.80 0.75 2.85 1.50 1.13 1.88 2.85 Tổng khu vực 7 13.37 12.94 18.64 KHU VỰC VIII N1 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N2 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N3 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N4 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 N5 Bàn ủi 5 50 1.00 0.80 0.95 0.33 5 1 5.0 5.0 1.0 0.95 4.75 1.35 8.00 5.40 2.45 5.93 9.01 Tổng khu vực 8 27.00 12.25 29.65 SVTH : Đặng Hồng Long Trang 15
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên 2) Phụ tải tính tốn cho một khu vực n Pttkv = k s ∑ Pttnh i =1 n Qttkv = k s ∑ Qttnh i =1 S ttkv = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh *10 3 I ttkv = 3 * 380 Hệ số đồng thời ks được chọn : 5 ÷ 10 nhánh ks = 0,85 1 ÷ 4 nhánh ks = 1 BẢNG TỔNG HỢP PHỤ TẢI KHU VỰC HỆ SỐ SỐ ĐỒNG ∑ Pttnh ∑ Qttnh Pttkv Qttkv Sttkv Ittkv KHU VỰC LƯỢNG THỜI (KW) (KVAr) (KW) (KVAr) (KVA) (A) NHÁNH KS I 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 II 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 III 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 IV 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 V 10 0.85 18.90 19.49 16.07 16.57 23.08 35.06 VI 8 0.85 20.14 18.29 17.12 15.55 23.13 35.14 VII 3 1.00 13.37 12.94 13.37 12.94 18.61 28.27 VIII 5 0.85 27.00 12.25 22.95 10.41 25.20 38.29 III. Tính tốn mạch chiếu sáng 1). Kích thước: Chiều dài : a = 60 (m ) Chiều rộng : b = 30 (m ) Chiều cao : H = 4,8 (m ) Diện tích : S = 1800 (m2 ) 2). Màu sơn: Trần : Trắng Hệ số phản xạ trần : tr = 0,80 Tường : Vàng creme Hệ số phản xạ tường : tg = 0,70 Sàn : Vàng xậm Hệ số phản xạ sàn : lv = 0,30 3). Độ rọi yêu cầu Chọn : Etc = 500 (lux) SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 16
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên 4). Chọn bộ đèn Chọn đèn huỳnh quang ống của Công ty Bóng đèn Điện quang có : Mã hiệu :Daylight FL04SD. Cấp bộ đèn :D Hiệu suất : 0.61D Số đèn / 1 bộ : 2 đèn Quang thông các bóng / 1 bộ : 2650 (lm) Công suất : 2 x 40 (w) Ldọc max = 1,4 htt Lngang max = 1,75htt 5). Chiều cao treo đèn Đèn được lắp sát trần ( h’ = 0 m ). Độ cao treo đèn so với bề mặt làm việc ( hlv = 0,8 m ) htt = H - h’ – hlv htt = 4,8 – 0 – 0,8 = 4 ( m ) 6). Các thông số kỹ thuật ánh sáng - Chỉ số địa điểm : a*b 60 * 30 K = = =5 h tt ( a + b ) 4 * ( 60 + 30 ) - Hệ số bù : Chọn giá trị hệ bù d = 1,25 ( Tra bảng 6 - trang 36 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) - Hệ số có ích: Độ rọi một mặt của điểm chiếu sáng phụ thuộc vào quang thông trực tiếp mà mặt nhận được cũng như mặt phản xạ bởi các mặt khác theo hướng này, là hàm số các hệ số phản xạ, hệ số hình dáng hình học của điểm chiếu sáng. h' Căn cứ vào tỷ số treo: j = =0 và chỉ số địa điểm K = 5 , hệ h'+ htt số phản xạ ( Bảng 1- trang 34 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) chọn giá trị hệ số có ích theo bảng 7 ( Trang 37 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) - Hệ số sử dụng: Bộ đèn có cấp hiệu suất là 0,61D Hệ số sử dụng U = 0,61 *nd 7). Quang thông tổng E * S * d 500 * (60 * 30) * 1,25 Φ tong = = = 1541096(lm) U 0,73 8). Xác định số bộ đèn SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 17
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên Φ tong 1541096 N bd = = = 290,77 Φ cacbong / 1bo 5300 Chọn số bộ đèn : Nbộđèn = 264 bộ đèn Đèn được phân bố : 24 dãy 11 bộ đèn Bảng số liệu KÍCH THƯỚC CHỈ SỐ TỶ HỆ SỐ PHẢN XẠ HỆ SỐ HỆ SỐ ĐỊA SỐ CÓ SỬ Độ Trần Tường Sàn ĐIỂM TREO ÍCH DỤNG cao K j ρtr ρtg ρlv ud U Dài Rộng treo Tài liệu (m) (m) đèn Tài liệu (a*b) h' tham htt tham khảo 0,61*ud htt*(a+b) h' + htt khảo (m) bảng 1 bảng 7 60 30 4 5.00 0 0.8 0.7 0.3 120 0.73 9). Bố trí các đèn Đèn được bố trí thoả mản yêu cầu về khoản cách tối đa giữa các dãy (Ldọcmax = 1,4 htt ) và giữa các đèn trong một dãy (Lngang = 1,75 htt ). Khoảng cách giữa các dãy đèn Lngang < Lngangmax và khoảng cách giữa các dãy đèn trong một dãy Ldọc < Ldọcmax. Khoảng cách giữa từ các dãy đèn ngồi cùng đến tường bằng 1/2 khoảng cách giữa các dãy đèn. Để thoả mản các điều kiện trên cần chọn số lượng đèn để bố trí thuận tiện với: • Tổng số đèn trong một dãy ∑đèn = n*m • n = 24 số dãy đèn • m = 11 số đèn trong một dãy phòng • a = 60 ( m ) chiều dài phòng • b = 30 ( m ) chiều rộng phòng a 60 • Ldọc = = = 2,50 n 24 b 30 • Lngang = = = 2,73 m 11 Lngangmax = 7 > Lngang = 2,73 Ldocmax = 5,6 > Ldọc = 2,50 Lngang > Ldọc : Thoả điều kiện 10). Kiểm tra sai số quang thông N boden * Φ cacbong / 1bo − Φ tong 264 * 5300 − 1541096 ΛΦ % = = = − 9, 21 % Φ tong 1541096 SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 18
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG 11). Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặc làm việc Ν boden * Φ cacbong / 1bo * U 264 * 5300 * 0,73 Εtb = = = 567(lux) S 1800 12). Độ rọi trung bình làm việc sau một năm Ν boden * Φ cacbong / 1bo * U 264 * 5300 * 0,73 Εtb = = = 454(lux) S *d 1800 *1,25 Qua kết quả kiểm tra ta thấy sai số quang thông , độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc và độ rọi trung bình làm việc sau 1 năm thoả điều kiện ( -10 % ÷ 20 % ) độ rọi tiêu chuẩn cho phép. 13). Xác định phụ tải tính tốn mạch chiếu sáng Pttcs = Nbộ đèn* Pbộ đèn = 264*( 2* 40 ) = 21120 ( W ) = 21,12 ( KW ) Qttcs = Pttcs* tg = 21,12*1,33 = 28,16 ( KVAr ) ( cos = 0,6 ) SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 19
- Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hoàng Liên (Pttcs )2 + (Qttcs )2 (21,12)2 + (28,16)2 I ttcs = = = 53,48( A) 3 * U dm 3 * 0,38 IV. Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng n Pttpx = Pttcs + k s ∑ Pttkv = 21,12 + 0,7[(16,07 * 5) + 17,12 + 13,37 + 22,95] i =1 = 114,77 (KW) n Qttpx = Qttcs + k s ∑ Qttkv = 28,16 + 0,7[(16,57 * 5) + 15,55 + 12,94 + 10,41] i =1 = 113,39 (KVAr) Sttpx = (P ) + (Q ) ttpx 2 ttpx 2 = (114,77 )2 + (113,39)2 = 161,12( KVA) Sttpx * 103 161,12 * 103 I ttpx = = = 244,80( A) 3 * 380 3 * 380 Hệ số đồng thời ks cho tủ phân phối Số mạch Hệ số ks 2 đến 3 tủ ( Tủ được kiểm nghiệm tồn bộ ) 0,9 4 đến 5 0,8 6 đến 9 0,7 10 và lớn hơn 0,6 Tủ được thí nghiệm từng phần trong mỗi trường hợp được chọn 1,0 Theo bảng trên chọn ks = 0,7 CHƯƠNG III : CHỌN MÁY BIẾN ÁP Chọn máy biến áp 3 pha của THIBIDI có : Dung lượng 160KVA Cấp điện áp 22 – 12,7/0,4 – 0,23 KV Tổn thất không tải Po = 280 W Tổn thất có tải ở 75oC Pn = 1945 W Điện áp ngắn mạch Un = 4% SVTH : Đặng Hoàng Long Trang 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Hướng dẫn đồ án cung cấp điện - NXB Hà Nội
187 p |
1035 |
579
-
Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí
42 p |
891 |
492
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 1
19 p |
641 |
243
-
Tổng quan lý thuyết : cung cấp điện cho phân xưởng may
0 p |
384 |
218
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 2
6 p |
361 |
185
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 2
19 p |
324 |
168
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 7
8 p |
373 |
166
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 5
8 p |
284 |
148
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 3
19 p |
255 |
141
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 4
19 p |
194 |
127
-
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện part 5
19 p |
213 |
126
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 3
5 p |
196 |
110
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 12
24 p |
166 |
88
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1
7 p |
139 |
82
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 9
6 p |
173 |
80
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 8
5 p |
128 |
70
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7
5 p |
165 |
61

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=v29vbpv9ufs4q7s82em3lgn2d4; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Siêu dẫn
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
lượt xem 84
download
Siêu dẫn
Một nam châm được nâng trên mặt một vật liệu siêu dẫn nhúng trong nitơ lỏng lạnh tới −200°C, thể hiện hiệu ứng Meissner Siêu dẫn là hiệu ứng vật lý xảy ra đối với một số vật liệu ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, đặc trưng bởi điện trở bằng 0 dẫn đến sự suy giảm nội từ trường (hiệu ứng Meissner). Siêu dẫn là một hiện tượng lượng tử. Trạng thái vật chất này không nên nhầm với mô hình lý tưởng dẫn điện hoàn hảo trong vật lý cổ điển, ví dụ từ...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Siêu dẫn
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
lượt xem 84
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100318/phungnhi2011/80x100/sieu_dan_6198.jpg)
##
Siêu dẫn
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Một nam châm được nâng trên mặt một vật liệu siêu dẫn nhúng trong nitơ lỏng lạnh tới −200°C, thể hiện hiệu ứng Meissner Siêu dẫn là hiệu ứng vật lý xảy ra đối với một số vật liệu ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, đặc trưng bởi điện trở bằng 0 dẫn đến sự suy giảm nội từ trường (hiệu ứng Meissner). Siêu dẫn là một hiện tượng lượng tử. Trạng thái vật chất này không nên nhầm với mô hình lý tưởng dẫn điện hoàn hảo trong vật lý cổ điển, ví dụ từ...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=g0uqmuatnih3jkuo4145f39ub0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Góp ý kiến dự án
-
Công văn 439/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Tilt Lift Việt Nam
1p nguyetnga 19-08-2009 89 4 Download
-
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
3p oo_caito 31-12-2010 90 22 Download
-
Dự án nghiên cứu nông nghiệp: TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG VÀ CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ CHO CÁC XƯỞNG XẺ QUY MÔ NHỎ Ở VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM ' MS6
Mục tiêu của dự án là cải hiện năng suất và hiệu quả của các xưởng cưa vùng nông thôn Việt Nam góp phần phát triển nông thôn và giảm nghèo. Các bên liên quan được mời tới tham dự Hội thảo khởi động dự án để thảo luận, góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Trong bước đầu tiên này, một mạng lưới các bên liên quan sẽ được thiết lập để góp ý kiến cho việc hoàn thành các mục tiêu của dự án.
9p xinh_la 05-03-2012 49 11 Download
-
Nhân dân góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện quyền khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư So với khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu kiện là thẩm quyền của toà hành chính toà án nhân dân – chủ thể độc lập tương đối với cả hai bên: Người khởi kiện (cá nhân, tổ chức) và người bị kiện (cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước)....
4p duongphuongtim 23-04-2013 24 4 Download
-
Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 phạm vi điều chỉnh của nội dung này còn được mở rộng từ “thủ tục giải quyết các vụ án hành chính” thành các nội dung “tố tụng hành chính”. Trong đó, Luật xác định rõ các khái niệm về khiếu kiện, đồng thời quy định chi tiết các nội dung về quyền khởi kiện vụ án hành chính, đối tượng khởi kiện hoặc trường hợp thay đổi địa vị tố tụng...
7p duongphuongtim 23-04-2013 15 3 Download
-
Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 Sự hạn chế quyền khiếu kiện bởi phạm vi thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hẹp Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996. Do đòi hỏi của thực tế, các loại việc thuộc phạm vi thẩm quyền này không ngừng được tăng lên từ 8 loại việc năm 1996, đến 10 loại việc năm 1998,...
5p duongphuongtim 23-04-2013 16 2 Download
-
Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Evertechno Việt Nam
1p nguyetnga 19-08-2009 76 1 Download
-
Mô hình kinh doanh phở nhân văn đã nhận được rất nhiều thư khuyên tôi làm dự án phát triển thương hiệu. Tôi biết mình có rất nhiều hạn chế về kiến thức kinh doanh. Tôi cũng đã nhận được sự tình nguyện giúp đỡ của một số saganors, thành thực cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã có thành viên nhận viết dự án cho tôi vì tôi rất bận. Hôm nay tôi muốn nói đến quan điểm và mục đích của mô hình để mong được góp ý từ các thành viên có kinh nghiệm và muốn nhận...
3p bibocumi12 02-11-2012 85 16 Download
-
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực giám sát và khống chế bệnh Lở mồm long móng trên gia súc và heo góp phần tăng cường an toàn sinh học cho quốc gia "
Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán, giám sát và kiểm soát bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở cấp độ phòng thí nghiệm và thực địa trong mạng lưới thú y tại Việt Nam. Năng lực chẩn đoán được nâng cao sẽ giúp phát hiện và xác định sớm bệnh LMLM, tạo điều kiện kiểm soát bệnh tốt hơn.
42p bach_nhat 09-03-2012 30 9 Download
-
Luận án : ứng dụng mô hình dự báo mức độ ô nhiễm không khí do giao thông tại một số trục đường chính ở thành phố Đà Nẵng
Khóa luận này được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ và tậm tình chỉ bảo của thầy cô, bạn bè và gia đình dành cho em. Trước hết, em gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy hướng dẫn của mình, Thầy TSKH. Bùi Tá Long, người đã đặt bài toán, quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến về mặt chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt thời gian vừa qua.
80p thuthuydn87 04-09-2012 146 71 Download
-
Công văn 1296/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Siêu thị nội thất và văn phòng cho thuê tại số 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
1p hoanglinh 19-08-2009 103 17 Download
-
Tôi có người quen, có thể nói là thân, sau một chuyến làm ăn ở nước ngoài về, có lưng vốn kha khá. Khi thấy cơ chế kinh doanh trong nước có chiều hướng cởi mở, bèn nảy ý định mở một nhà hàng ăn đặc sản. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu khá tường tận thị trường, một phương án kinh doanh đã được hình thành. Thật tình cờ, tôi là một trong số những người được hỏi ý kiến về phương án kinh doanh này. Trong phương án đó nhiều nội dung, có đôi chỗ tôi cũng góp...
4p sunflower_1 20-09-2012 49 16 Download
-
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ Ở VIỆT NAM - Hướng dẫn tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân
Tham vấn tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.
92p manutd1907 09-04-2013 44 5 Download
-
Tình cờ thấy có chương trình đóng góp ý kiến cho Marry. Mình cũng ham hố, bon chen viết 1 bài về những món quà tặng cho mọi người tham khảo. Mình có tham khảo nhiều bài viết và sử dụng hình trên mạng. Quà tặng ngày cưới mới xuất hiện cách đây chừng vài năm, điều này không bắt buộc, tùy theo tình hình tài chính của cô dâu - chú rể. Quà tặng khách mời trong đám cưới giúp cô dâu chú rể thể hiện sự tri ân của họ với những người đã đến tham dự tiệc...
10p orchild123123 07-05-2013 53 5 Download
-
Công văn 1384/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Leong Hin Việt Nam
1p tuyettrang 07-08-2009 54 2 Download
-
Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này.
92p motorola_12 01-06-2013 32 9 Download
-
Trong hội thảo khoa học về Nguyễn Du tháng 12/2005 vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định rằng, trong thời đại ngày nay, Nguyễn Du và Truyện Kiều mới được tôn vinh xứng đáng với giá trị của nó. Ý kiến đó có hoàn toàn chính xác? Nguyễn Du là một thiên tài. Thiên tài được hình thành không chỉ từ học vấn, từ bối cảnh xã hội cụ thể nào mà còn có yếu tố từ vũ trụ, từ một khoảnh khắc nào đó mà thôi... Truyện Kiều là một kiệt tác. Là kiệt tác, nó luôn ẩn...
7p ordering1122 24-05-2013 38 9 Download
-
Tham vấn là một hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Vì vậy, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.
92p motorola_12 01-06-2013 31 7 Download
-
Báo cáo định kỳ: IMPROVEMENT OF OPERATOR SKILLS AND TECHNOLOGY IN SMALL RURAL SAWMILLS IN VIETNAM (MS2)
Mục tiêu của dự án là để cải thiện lợi nhuận và hiệu quả của các xưởng cưa nông thôn Việt Nam và đóng góp của họ để phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.
16p xau_la 09-02-2012 27 6 Download
-
Mười tám tuổi, mười tám năm góp mặt trên sự sống này đã bao giờ bạn ngưng lại dù chỉ một phút thôi để xem mình đã làm những gì ? bạn đã sống chỉ vì bản thân? Sống chỉ để tồn tại hay sống để làm nên giá trị của cuộc đời ?
6p cukcu999 17-06-2011 26 4 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Quản lý dự án
- Dự án kinh doanh
- Quy trình quản lý dự án
- Quản trị dự án
- Quản lý dự án đầu tư
- Quản lý dự án xây dựng
- Y học dự phòng
- Chi phí quản lý dự án
- Lập dự án đầu tư
- Lập dự án kinh doanh
- Dự án kinh doanh mẫu
- Tài liệu quản lý dự án
- Kỹ năng trình bày ý kiến
- Luận văn y học dự phòng
- Kế hoạch dự án
- Dự án quy hoạch
- Tư vấn quản lý dự án
- Hướng dẫn quản lý dự án
- Giáo trình quản lý dự án
- Mẫu dự án đầu tư

markdown:
# Góp ý kiến dự án
**Góp ý kiến dự án**
-
Công văn 439/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Tilt Lift Việt Nam
1p
nguyetnga
19-08-2009
89
4
Download
-
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
3p
oo_caito
31-12-2010
90
22
Download
-
[Dự án nghiên cứu nông nghiệp: TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG VÀ CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ CHO CÁC XƯỞNG XẺ QUY MÔ NHỎ Ở VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM ' MS6](http://tailieu.vn/doc/du-an-nghien-cuu-nong-nghiep-tang-cuong-ky-nang-va-cai-tien-cong-nghe-cho-cac-xuong-xe-quy-mo-nho-o-1141404.html)
Mục tiêu của dự án là cải hiện năng suất và hiệu quả của các xưởng cưa vùng nông thôn Việt Nam góp phần phát triển nông thôn và giảm nghèo. Các bên liên quan được mời tới tham dự Hội thảo khởi động dự án để thảo luận, góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Trong bước đầu tiên này, một mạng lưới các bên liên quan sẽ được thiết lập để góp ý kiến cho việc hoàn thành các mục tiêu của dự án.
9p
xinh_la
05-03-2012
49
11
Download
-
Nhân dân góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện quyền khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư So với khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu kiện là thẩm quyền của toà hành chính toà án nhân dân – chủ thể độc lập tương đối với cả hai bên: Người khởi kiện (cá nhân, tổ chức) và người bị kiện (cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước)....
4p
duongphuongtim
23-04-2013
24
4
Download
-
Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 phạm vi điều chỉnh của nội dung này còn được mở rộng từ “thủ tục giải quyết các vụ án hành chính” thành các nội dung “tố tụng hành chính”. Trong đó, Luật xác định rõ các khái niệm về khiếu kiện, đồng thời quy định chi tiết các nội dung về quyền khởi kiện vụ án hành chính, đối tượng khởi kiện hoặc trường hợp thay đổi địa vị tố tụng...
7p
duongphuongtim
23-04-2013
15
3
Download
-
Góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 Sự hạn chế quyền khiếu kiện bởi phạm vi thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hẹp Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996. Do đòi hỏi của thực tế, các loại việc thuộc phạm vi thẩm quyền này không ngừng được tăng lên từ 8 loại việc năm 1996, đến 10 loại việc năm 1998,...
5p
duongphuongtim
23-04-2013
16
2
Download
-
Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Evertechno Việt Nam
1p
nguyetnga
19-08-2009
76
1
Download
-
Mô hình kinh doanh phở nhân văn đã nhận được rất nhiều thư khuyên tôi làm dự án phát triển thương hiệu. Tôi biết mình có rất nhiều hạn chế về kiến thức kinh doanh. Tôi cũng đã nhận được sự tình nguyện giúp đỡ của một số saganors, thành thực cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã có thành viên nhận viết dự án cho tôi vì tôi rất bận. Hôm nay tôi muốn nói đến quan điểm và mục đích của mô hình để mong được góp ý từ các thành viên có kinh nghiệm và muốn nhận...
3p
bibocumi12
02-11-2012
85
16
Download
-
[Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực giám sát và khống chế bệnh Lở mồm long móng trên gia súc và heo góp phần tăng cường an toàn sinh học cho quốc gia "](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-nghien-cuu-nong-nghiep-tang-cuong-nang-luc-giam-sat-va-khong-che-benh-lo-mom-long-mong-tre-1149576.html)
Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán, giám sát và kiểm soát bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở cấp độ phòng thí nghiệm và thực địa trong mạng lưới thú y tại Việt Nam. Năng lực chẩn đoán được nâng cao sẽ giúp phát hiện và xác định sớm bệnh LMLM, tạo điều kiện kiểm soát bệnh tốt hơn.
42p
bach_nhat
09-03-2012
30
9
Download
-
[Luận án : ứng dụng mô hình dự báo mức độ ô nhiễm không khí do giao thông tại một số trục đường chính ở thành phố Đà Nẵng](http://tailieu.vn/doc/luan-an-ung-dung-mo-hinh-du-bao-muc-do-o-nhiem-khong-khi-do-giao-thong-tai-mot-so-truc-duong-chinh-1235542.html)
Khóa luận này được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ và tậm tình chỉ bảo của thầy cô, bạn bè và gia đình dành cho em. Trước hết, em gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy hướng dẫn của mình, Thầy TSKH. Bùi Tá Long, người đã đặt bài toán, quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến về mặt chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt thời gian vừa qua.
80p
thuthuydn87
04-09-2012
146
71
Download
-
Công văn 1296/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Siêu thị nội thất và văn phòng cho thuê tại số 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
1p
hoanglinh
19-08-2009
103
17
Download
-
Tôi có người quen, có thể nói là thân, sau một chuyến làm ăn ở nước ngoài về, có lưng vốn kha khá. Khi thấy cơ chế kinh doanh trong nước có chiều hướng cởi mở, bèn nảy ý định mở một nhà hàng ăn đặc sản. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu khá tường tận thị trường, một phương án kinh doanh đã được hình thành. Thật tình cờ, tôi là một trong số những người được hỏi ý kiến về phương án kinh doanh này. Trong phương án đó nhiều nội dung, có đôi chỗ tôi cũng góp...
4p
sunflower_1
20-09-2012
49
16
Download
-
[DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ Ở VIỆT NAM - Hướng dẫn tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân](http://tailieu.vn/doc/du-an-tang-cuong-nang-luc-cua-cac-co-quan-dan-cu-o-viet-nam-huong-dan-tham-van-cong-chung-cua-hoi--1406283.html)
Tham vấn tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.
92p
manutd1907
09-04-2013
44
5
Download
-
Tình cờ thấy có chương trình đóng góp ý kiến cho Marry. Mình cũng ham hố, bon chen viết 1 bài về những món quà tặng cho mọi người tham khảo. Mình có tham khảo nhiều bài viết và sử dụng hình trên mạng. Quà tặng ngày cưới mới xuất hiện cách đây chừng vài năm, điều này không bắt buộc, tùy theo tình hình tài chính của cô dâu - chú rể. Quà tặng khách mời trong đám cưới giúp cô dâu chú rể thể hiện sự tri ân của họ với những người đã đến tham dự tiệc...
10p
orchild123123
07-05-2013
53
5
Download
-
Công văn 1384/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Leong Hin Việt Nam
1p
tuyettrang
07-08-2009
54
2
Download
-
Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này.
92p
motorola_12
01-06-2013
32
9
Download
-
Trong hội thảo khoa học về Nguyễn Du tháng 12/2005 vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định rằng, trong thời đại ngày nay, Nguyễn Du và Truyện Kiều mới được tôn vinh xứng đáng với giá trị của nó. Ý kiến đó có hoàn toàn chính xác? Nguyễn Du là một thiên tài. Thiên tài được hình thành không chỉ từ học vấn, từ bối cảnh xã hội cụ thể nào mà còn có yếu tố từ vũ trụ, từ một khoảnh khắc nào đó mà thôi... Truyện Kiều là một kiệt tác. Là kiệt tác, nó luôn ẩn...
7p
ordering1122
24-05-2013
38
9
Download
-
Tham vấn là một hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Vì vậy, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.
92p
motorola_12
01-06-2013
31
7
Download
-
[Báo cáo định kỳ: IMPROVEMENT OF OPERATOR SKILLS AND TECHNOLOGY IN SMALL RURAL SAWMILLS IN VIETNAM (MS2)](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-dinh-ky-improvement-of-operator-skills-and-technology-in-small-rural-sawmills-in-vietnam-m-1102352.html)
Mục tiêu của dự án là để cải thiện lợi nhuận và hiệu quả của các xưởng cưa nông thôn Việt Nam và đóng góp của họ để phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.
16p
xau_la
09-02-2012
27
6
Download
-
Mười tám tuổi, mười tám năm góp mặt trên sự sống này đã bao giờ bạn ngưng lại dù chỉ một phút thôi để xem mình đã làm những gì ? bạn đã sống chỉ vì bản thân? Sống chỉ để tồn tại hay sống để làm nên giá trị của cuộc đời ?
6p
cukcu999
17-06-2011
26
4
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/quan-ly-du-an.html) [Dự án kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/du-an-kinh-doanh.html) [Quy trình quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/quy-trinh-quan-ly-du-an.html) [Quản trị dự án](http://tailieu.vn/tag/quan-tri-du-an.html) [Quản lý dự án đầu tư](http://tailieu.vn/tag/quan-ly-du-an-dau-tu.html) [Quản lý dự án xây dựng](http://tailieu.vn/tag/quan-ly-du-an-xay-dung.html) [Y học dự phòng](http://tailieu.vn/tag/y-hoc-du-phong.html) [Chi phí quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/chi-phi-quan-ly-du-an.html) [Lập dự án đầu tư](http://tailieu.vn/tag/lap-du-an-dau-tu.html) [Lập dự án kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/lap-du-an-kinh-doanh.html) [Dự án kinh doanh mẫu](http://tailieu.vn/tag/du-an-kinh-doanh-mau.html) [Tài liệu quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/tai-lieu-quan-ly-du-an.html) [Kỹ năng trình bày ý kiến](http://tailieu.vn/tag/ky-nang-trinh-bay-y-kien.html) [Luận văn y học dự phòng](http://tailieu.vn/tag/luan-van-y-hoc-du-phong.html) [Kế hoạch dự án](http://tailieu.vn/tag/ke-hoach-du-an.html) [Dự án quy hoạch](http://tailieu.vn/tag/du-an-quy-hoach.html) [Tư vấn quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/tu-van-quan-ly-du-an.html) [Hướng dẫn quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/huong-dan-quan-ly-du-an.html) [Giáo trình quản lý dự án](http://tailieu.vn/tag/giao-trinh-quan-ly-du-an.html) [Mẫu dự án đầu tư](http://tailieu.vn/tag/mau-du-an-dau-tu.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=m991a1chvi6h51dqhu3edevh02; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Làm một người dâu mới nhưng mọi cố gắng của tôi đều không được mẹ chồng ghi nhận, thậm chí bà còn nói dối nhiều chuyện với họ hàng để bêu xấu tôi. Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Sơn La, gia đình ...
Phải làm gì khi biết mẹ chồng nói dối?
22/08/2013 | Lượt xem: views

markdown:
Làm một người dâu mới nhưng mọi cố gắng của tôi đều không được mẹ chồng ghi nhận, thậm chí bà còn nói dối nhiều chuyện với họ hàng để bêu xấu tôi. Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Sơn La, gia đình ...
![](http://thegioiphunu.net/wp-content/uploads/2013/08/me-chong10-300x199.jpg)
![](http://thegioiphunu.net/wp-content/uploads/2013/08/me-chong10-300x199.jpg)
[Phải làm gì khi biết mẹ chồng nói dối?](http://thegioiphunu.net/cam-nang-cuoi/blog-nang-dau/phai-lam-gi-khi-biet-me-chong-noi-doi.html)
22/08/2013 | Lượt xem: views

Server: nginx

Vary: Cookie,Accept-Encoding,User-Agent


text:
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
Chào mừng bạn đã đến với forum THPT Tam Phú.
Vui lòng click đăng nhập hoặc đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
Không đơn giản chỉ là forum ...
Tìm kiếm
Display results as :
Số bài
Chủ đề
Advanced Search
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Bài gửi
Người gửi
Thời gian
DU HỌC MALAYSIA 4,5 THÁNG VỚI CHỖ Ở HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!!!
edulinks
Wed May 20, 2015 9:22 am
MIỄN PHÍ TIẾNG ANH 6 THÁNG, ĐƯỢC MANG THEO GIA ĐÌNH KHI DU HỌC TẠI SIT - NEW ZEALAND!
edulinks
Tue May 12, 2015 5:01 pm
DU HỌC HÀ LAN CÙNG HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 70%, TẠI SAO KHÔNG?
edulinks
Tue May 05, 2015 1:31 pm
HỌC BỔNG 30% HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ HẰNG THÁNG TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH (UCN)
edulinks
Fri Apr 24, 2015 1:20 pm
HOC BỔNG DU HỌC ÚC 50% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC TỪ ĐẠI HỌC TOP 2% THÊ GIỚI - ĐH WOLLONGONG
edulinks
Fri Apr 17, 2015 10:03 am
Trường nào đào tạo ngành Công Nghệ Thực Phẩm ?
HoangQuan
Fri Mar 20, 2015 2:23 pm
Trường nào xét tuyển ngành Kỹ Thuật Cơ, Điện Tử ?
HoangQuan
Mon Mar 09, 2015 9:46 am
Học Kỹ Thuật Cơ, Điện Tử ra làm gì ?
HoangQuan
Mon Mar 09, 2015 9:44 am
Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2014
lemuoj
Mon Jul 07, 2014 3:07 pm
THÔNG BÁO Đăng ký ôn tập, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu – năm 2014
lemuoj
Wed May 28, 2014 9:34 am
Top posters
iJuno
KjngWay
BlackJack3T
ZzNTVzZ
hstphu
Gẻ
edulinks
huent1987
danghoangtan
zy_heo
Hot song
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
::
Trà Sữa 3P
::
"Tám" chuyện trường lớp
Share
|
Chuyện trong tôi
Tác giả
Thông điệp
huent1987
Đăng ký nhập học
Tổng số bài gửi
:
16
Tài sản hiện có
:
3090
Danh tiếng
:
0
Ngày tham gia
:
20/07/2012
Thú nuôi
:
Tiêu đề: Chuyện trong tôi
Fri Nov 30, 2012 3:08 pm
Xin chào các bạn
Tôi có đg tin giới thiệu website soicau.sms.vn trên fourm, nhằm giới thiệu mọi người website soi cầu bên mình. Nhìn nhận từ đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ, tôi biết rằng việc soi kết quả xổ số bên tôi rất sát, không phải thua 50/50.
Từ khi đg tin lên forum, tôi nhận được rất nhiều ý kiến hưởng ứng của khách hàng. Làm việc suất phát từ con tim nên hy vọng cũng suất phát từ con tim. Khi được sự hưởng ứng của mọi người tôi rất vui. Thành thật xin cám ơn các bạn đã tin tưởng ủng hộ. Ngoài ra, cũng có một số bạn b kho hỏi tôi rằng “ bạn ơi, soi cầu này chuẩn không? Hay chỉ hên sui 50/50”. Xin thưa với các bạn, bên mình có các anh chuyên làm soi cầu, kết quả rất sát, thực tế đã có nhiều người hưởng ứng sử dụng dịch vụ. Các bạn nếu có mong muốn, xin hãy hưởng ứng một lần và thử trải nghiệm kết quả xổ số bên mình.
Lần nữa, xin chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ mình. Mong rằng sẽ có nhiều bạn hơn nữa ủng hộ mình.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Chữ Ký
Chuyện trong tôi
Similar topics
Similar topics
»
GTA IV (PC) DVDrip
Trang
1
trong tổng số
1
trang
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
::
Trà Sữa 3P
::
"Tám" chuyện trường lớp
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
::
Trà Sữa 3P
::
"Tám" chuyện trường lớp

markdown:
|Diễn đàn trường THPT Tam Phú|
|Chào mừng bạn đã đến với forum THPT Tam Phú.|
Vui lòng click đăng nhập hoặc đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Diễn đàn trường THPT Tam Phú
Không đơn giản chỉ là forum ...
![]()
Gẻ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|Hot song|
![]()
|Tác giả||Thông điệp|
![]()
![]()
![]()
![]()
## Chuyện trong tôi
![]()
|» |
| ©
[phpBB](https://www.forumvi.com/phpbb) | [Free forum support](http://help.forumotion.com/) | [Liên hệ](/contact) | [Report an abuse](/abuse?page=%2Ft124-topic&report=1) | [Sosblogs.com](http://www.sosblogs.com/vi/)

WARC-Truncated: length

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache

X-Content-Type-Options: nosniff

Vary: User-Agent

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
![if !IE]><![endif]>
Sản xuất sơn các loại, và dầu bóng phục vụ xây dựng và trang trí nội thất.
RO*AY cung cấp cho mọi người các sản phẩm sơn chất lượng cao, phong phú về chủng loại & màu sắc. Với khẩu hiệu “Hòa màu sắc vào cuộc sống". Ro*al mang đến cho khách hàng giải pháp tân tiến về màu sắc, giúp cuộc sống chung quanh luôn tươi đẹp cả về hình thức bên ngoài & tinh thần của sự thẩm mỹ và hòa hợp do màu sắc mang lại.
Các giải thưởng: Sao vàng đất Việt 2003, Huy chương vàng EXPO 14, Cúp vàng, Huy chương vàng Vietbuild 2005…, ISO 9001:2000.

Cache-Control: private


text:
Chính chủ cần bán gấp căn hộ tại chung cư Golden Palace Mễ Trì diện tích 87,62m tầng 12 căn 03 tòa C ban công hướng đông, thiế kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách.
Golden Palace Mễ Trì nằm trên trục đường Mễ Trì, Phạm Hùng, xung quanh khu vực như The Manor, kengnam…..
Giá bán căn hộ 26 triệu/m2 ( Đã có VAT)
LH 0903.461.779 – 0976.295.932

markdown:
Chính chủ cần bán gấp
[ tại chung cư căn hộ](/can-ho-gia-re) [Mễ Trì diện tích 87,62m tầng 12 căn 03 tòa C ban công hướng đông, thiế kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách.](/golden-palace) **Golden Palace**
Golden Palace Mễ Trì nằm trên trục đường Mễ Trì, Phạm Hùng, xung quanh khu vực như The Manor, kengnam…..
Giá bán căn hộ 26 triệu/m2 ( Đã có VAT)
LH 0903.461.779 – 0976.295.932


text:
Chung cư cao cấp Dolphin Plaza với những ưu đãi chưa từng có:
- Nhận nhà ở ngay chỉ với 40% giá trị căn hộ.
- 60% còn lại được trả dần, cách đều nhau 3 tháng và mỗi đợt sẽ đóng 350 triệu đồng đến khi đóng hết thì thôi, như vậy tăng cơ hội và dòng tiền để đầu tư.
- Chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ tối thiểu 3 năm với giá từ từ 1.000USD đến 1.700USD/tháng.
- Miễn phí 3 năm quản lí cùng với 3 năm phí bể bơi cho 2 người lớn.
- Tặng thêm 2 lượng vàng cho khách hàng đặt cọc trước 15/10.
Được nhận giải thưởng “thiết kế đẹp nhất quốc gia năm 2012” với 4 tòa tháp nổi bật phía tây nam của thành phố, đầy đủ tiện ích với: bể bơi, phòng tập Gym, Spa, sân Golf mini, siêu thị…
Hãy liên hệ ngay để được tham quan căn hộ mẫu: Mr Lương 091 892 1683 – 0978 663 943
1. Tổng quan dự án:
- Tên Dự án: Dolphin Plaza
- Địa điểm: 28 Trần Bình - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần TID
- Quy mô: 4 tháp 28 tầng, chia làm 2 khối(02 Tầng hầm; 03 Tầng: TTTM, VP;Tầng 4-28: Cănhộ)
- Mật độ: 3-5 căn/1 sàn; 5 thang máy tốc độ cao cho 04 tháp.
- Nổi bật ở kiến trúc với tầng Sky Garden thông thoáng bao gồm bể bơi, sân tập golf, không gian xanh đi bộ…
Thiết kế theo phong cách Singapore, vì vậy các căn hộ được thiết kế hiện đại, tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và không gian trong từng căn hộ thực sự mang lại sự thoải mái nhất cho chủ nhân.
2. Tiến độ thanh toán:
- Đợt 1: 20% ngay khi ký HĐ mua bán, nhận nhà sửa chữa.
- Đợt 2: 20% Sau 90 ngày Ký HĐ mua bán - Nhận nhà về ở hoặc cho chính chủ đầu tư thuê lại.
- 60% còn lại thanh toán định kỳ 3 tháng 1 lần kể từ ngày ký HĐ mua bán, mỗi lần 350tr cho đến hết 60%.
- Đặc biệt: Cam kết thuê lại ngay khi khách hàng nhận nhà mà chưa có nhu cầu sử dụng với giá thuê từ 1.000USD – 1.700USD/tháng.
Liên hệ ngay để được tư vấn và tham quan căn hộ mẫu:
Quản lý dự án: Mr Lương: 091 892 1683 – 0978 663 943.


text:
Đất nền giá rẻ cơ hội cho người thu nhập thấp hay cho các nhà đầu tư để sinh lợi nhuận cao
* Đất cách cổng 11 3km, cách đường Tránh, Tp Biên Hòa 30m
* Vị trí đắc địa giao thông thuận tiện theo 4 Hướng: Hướng về N3VT, hướng về các KCN lớn như: KCN Amata, KCN Lotteco, kho Tân Cảng Long Bình, hướng về Tam Phước và hướng về Trảng Bom
* Gần kề khu tái định cư, chợ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, ngân hàng, KDL Vườn Xoài,
trường cao đẳng nghề số 8...
* Ưu điểm nổi bật: Dự án cho phép khách hàng được tự xây theo thiết kế của mình, suất đầu tư nhỏ sinh lời lớn, đang thực sự là điểm đến của nhiều cá nhân và các nhà đầu tư.
- Hệ thống điện, nước đầy đủ, nằm trong dự án khu dân cư đông đúc, phát triển..
Diện tích : 100m2 tới 1000m2
Liên hệ nhân viên kinh doanh Ms Hoà để được biết chi tiết


text:
Menu
Diễn đàn
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Featured Threads
Bài viết gần đây
Gái gọi Sài Gòn
Gái gọi Sài Gòn
Liên kết nhanh
Gái gọi quận 10, 11
Gái gọi quận 4, 7, 8
Gái gọi quận 1, 3, 5
Gái gọi quận 12, Gò vấp
Gái gọi quận Phú Nhuận
Gái gọi quận Bình Thạnh
Gái gọi quận Tân Phú
Gái gọi quận Tân Bình
Gái Gọi Cao Cấp Sài Gòn
Máy bay bà già - Máy bay Thương Mại SG
Gái gọi Hà Nội
Gái gọi Hà Nội
Liên kết nhanh
TRẦN DUY HƯNG - NGUYỄN THỊ ĐỊNH
NGUYỄN KHÁNH TOÀN - CẦU GIẤY - Hoàng Quốc Việt
TÂY HỒ - TỪ LIÊN - LONG BIÊN
HOÀNG MAI - THANH XUÂN
PHỐ CỔ - XÃ ĐÀN - KIM LIÊN MỚI
Máy bay bà già - Máy bay Thương Mại Hà Nội
Menu
Diễn đàn Sex Gái Gọi Sài Gòn - Gái Gọi Hà Nội - Tinh1gio.com
Diễn đàn
>
Chuyên mục khác
>
Thùng rác
Những bài viết vi phạm nội quy, không cần thiết hoặc không liên quan sẽ được di dời vào đây
Sort by:
Tiêu đề
Ngày gửi
Trả lời
Đọc
Bài viết cuối ↓
Pic
tìm gái phịch
hung_1997
,
17/3/17
Trả lời:
1
Đọc:
548
Benni
18/3/17
Tâm sự
Truongquang
,
10/3/17
Trả lời:
0
Đọc:
130
Truongquang
10/3/17
1 Buổi chiều Mặn Nồng Với Em Quế Chi _ Hàng Ngon Giá Rẻ
QUAN VŨ
,
29/11/16
Trả lời:
17
Đọc:
4,470
Same
6/3/17
HOTGIRL ANNA - EO THON DA TRẮNG, MẸ MẮNG CŨNG YÊU, CHẮC CHẮN SẼ LÀM XIÊU LÒNG AE CHECKER
QUAN VŨ
,
22/11/16
...
2
3
Trả lời:
43
Đọc:
5,606
Same
6/3/17
400k 1 Buổi chiều Mặn Nồng Với Em Quế Chi _ Hàng Ngon Giá Rẻ
QUAN VŨ
,
1/12/16
...
2
3
Trả lời:
47
Đọc:
4,726
MA VAN KHANG
4/3/17
HOTGIRL ANNA - EO THON DA TRẮNG, MẸ MẮNG CŨNG YÊU, CHẮC CHẮN SẼ LÀM XIÊU LÒNG AE CHECKER
QUAN VŨ
,
28/11/16
...
2
3
Trả lời:
55
Đọc:
4,425
Same
1/3/17
Ngọc Hà 0558 - GÁI VĂN PHÒNG NHƯNG ĐỘ DÂM VÔ ĐỐI
sexhalloffame
,
10/8/16
Trả lời:
13
Đọc:
8,914
thichphangphap
16/2/17
THẢO HÀN THẦN DÂM VẾU KHỦNG BODY ĐẦM CÀNG CHỊCH CÀNG SUNG
Sangaidep1102
,
18/10/16
Trả lời:
8
Đọc:
5,385
toanvu
11/2/17
Bảo Anh 911 - Hàng sinh viên chính hiệu 100%: CÔ GÁI MÀ CẢ ĐỜI ANH KHÔNG THỂ QUÊN
Nickerson
,
14/8/16
Trả lời:
9
Đọc:
10,889
phantom88
6/2/17
Hiển thị chủ đề từ 1 đến 9 của 9
Tùy chọn hiển thị chủ đề
Xếp chủ đề theo:
Lần gửi bài cuối
Thời gian tạo chủ đề
Tiêu đề (sắp xếp ABC)
Số lượng trả lời
Số lượt xem
Bài viết đầu được yêu thích
Xếp chủ đề kiểu:
Thứ tự giảm dần
Thứ tự tăng dần
Tiền tố:
(Mọi)
Pic
Đang tải...
(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng bài viết)
Show Ignored Content
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
Diễn đàn Sex Gái Gọi Sài Gòn - Gái Gọi Hà Nội - Tinh1gio.com
Diễn đàn
>
Chuyên mục khác
>

markdown:
# Thùng rác
Những bài viết vi phạm nội quy, không cần thiết hoặc không liên quan sẽ được di dời vào đây
[Tùy chọn hiển thị chủ đề](#)
Đang tải...
Những bài viết vi phạm nội quy, không cần thiết hoặc không liên quan sẽ được di dời vào đây

Cache-control: private, max-age=0

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


text:
Thanh niên luôn khát khao được đối xử công bằng và đây cũng chính là một động lực
để thanh niên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành
Phát huy dân chủ trong thanh niên
Sự nghiệp đổi mới của đất nước bản chất cốt lõi là vấn đề dân chủ. Sự đổi mới của Đoàn cũng phải bắt nguồn từ dân chủ. Vậy Đoàn đã dân chủ với chính đối tượng ĐVTN của mình chưa, theo tôi, chúng ta chưa nhận thức được sâu sắc vấn đề cốt lõi này.
Thanh niên khát khao được sống trong bầu không khí dân chủ. Bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới của đất nước cho thấy: Càng dân chủ thì càng phát huy trí tuệ của nhân dân, trong đó có thanh niên. Với Đoàn ta, việc phát huy dân chủ trong các hoạt động của thanh niên là vô cùng quan trọng.
Đoàn chưa từng lấy ý kiến của thanh niên một cách đích thực. Đoàn cần đưa ra chương trình, nội dung, kế hoạch tỉ mỉ để thanh niên trả lời những vấn đề của Đoàn, của thanh niên. Bây giờ lùi xa công tác Đoàn, tôi mới thấy điều đó vô cùng quan trọng mà thời kỳ tôi làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng chưa tự làm được vì chưa có được tầm suy nghĩ ấy. Nếu phê phán, tôi tự phê phán chính tôi. Sau luân chuyển công tác sang Quốc hội và suy nghĩ về các vấn đề đổi mới của Đảng, Nhà nước, tôi mới thấy cần phải dân chủ. Đoàn cần đổi mới thực sự bắt đầu từ dân chủ, lấy ý kiến của ĐVTN về các chương trình hoạt động của Đoàn, của thanh niên. Cần đưa nhiều ý kiến để thanh niên góp ý, trả lời để thanh niên lựa chọn phong trào họ mong muốn thực hiện nhất. Đoàn cũng cần dân chủ để thanh niên được đánh giá, chấm điểm thủ lĩnh, cán bộ Đoàn.
Ông Vũ Mão - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
Xác lập được vị thế của Đoàn
Thanh niên khát khao được đối xử công bằng và đây cũng chính là một động lực để thanh niên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Đoàn ta phải là người đại diện cho thanh niên và nói tiếng nói của họ với toàn bộ hệ thống chính trị. Có làm được như thế, thanh niên mới đến với Đoàn. Đoàn ta cần học tập kinh nghiệm về nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn và Phụ nữ trong việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên.
Hiện, tiếng nói của thanh niên còn ít ỏi và ít có trọng lượng! Đoàn Thanh niên, cán bộ Đoàn trẻ trung, năng động nhiệt tình nhưng so với các bậc lãnh đạo là bậc con cháu, nên không dám mạnh dạn đấu tranh, đề xuất. Tổ chức Đoàn, Hội vốn là chỗ dựa, nơi gửi gắm của thanh niên nhưng chưa khẳng định được vị thế, chỗ đứng xứng đáng trong hệ thống chính trị nên theo tôi chưa có được niềm tin để thanh niên gửi gắm tâm tư, được chăm lo, bảo vệ. Cán bộ Đoàn cần trưởng thành hơn, dám mạnh dạn đấu tranh vì quyền lợi của thanh niên.
Đảng lãnh đạo là yếu tố quyết định. Đoàn ta cần khai thác tối đa sự quan tâm của các cấp ủy Đảng để phục vụ cho các hoạt động của phong trào thanh niên. Hiện nay, có tình trạng các đồng chí lãnh đạo và một bộ phận xã hội chưa hiểu hết thanh thiếu nhi nên thường có nhiều chê trách. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ Đoàn, Hội phải mạnh dạn gặp gỡ, trình bày trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để họ hiểu đúng và ủng hộ thanh niên. Trong lịch sử của Đoàn ta, tuổi trẻ Việt Nam đạt được những thành tựu là do sự ân cần chăm sóc của Đảng. Sự quan tâm của Đảng đối với lớp trẻ là yếu tố quyết định.
Cán bộ Đoàn không thể lạc hậu
Cán bộ Đoàn phải thực sự hiểu tâm lý thanh niên thích cái mới, luôn năng động sáng tạo; thích được giới thiệu hình ảnh và được biểu dương. Muốn đạt được yêu cầu đó, cán bộ Đoàn phải năng động nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết không để cơ chế hành chính quan liêu bao cấp chi phối, vì điều đó làm nản lòng thanh niên.
Ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh và là xu hướng của thời đại. Vì thế, đòi hỏi cán bộ Đoàn phải là những người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Đất nước đang hội nhập sâu vào các hoạt động quốc tế trong tất cả các lĩnh vực. Thanh niên cần đi tiên phong, chủ động mở ra các mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Cán bộ Đoàn ngày nay cần giỏi công nghệ thông tin, giỏi ngoại ngữ và có năng khiếu văn hóa nghệ thuật, thể thao.
Đơn vị chủ quản: TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
Trưởng ban biên tập: Trương Thanh Thuý - PBT Tỉnh Đoàn
Thiết kế bởi: Trung Tâm CNTT & Truyền Thông Kiên Giang
Địa chỉ: 22 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại:077 3 876 902 (Ban Biên tập) -
Email: bantuyengiao@tinhdoankiengiang.org.vn

markdown:
|
|
“Đoàn phải thực sự dân chủ, khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống chính trị và đổi mới mình để lắng nghe và bảo vệ lợi ích của đoàn viên thanh niên (ĐVTN)” là những góp ý thẳng thắn của ông Vũ Mão - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Thanh niên luôn khát khao được đối xử công bằng và đây cũng chính là một động lực
để thanh niên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành
Sự nghiệp đổi mới của đất nước bản chất cốt lõi là vấn đề dân chủ. Sự đổi mới của Đoàn cũng phải bắt nguồn từ dân chủ. Vậy Đoàn đã dân chủ với chính đối tượng ĐVTN của mình chưa, theo tôi, chúng ta chưa nhận thức được sâu sắc vấn đề cốt lõi này.
Thanh niên khát khao được sống trong bầu không khí dân chủ. Bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới của đất nước cho thấy: Càng dân chủ thì càng phát huy trí tuệ của nhân dân, trong đó có thanh niên. Với Đoàn ta, việc phát huy dân chủ trong các hoạt động của thanh niên là vô cùng quan trọng.
Đoàn chưa từng lấy ý kiến của thanh niên một cách đích thực. Đoàn cần đưa ra chương trình, nội dung, kế hoạch tỉ mỉ để thanh niên trả lời những vấn đề của Đoàn, của thanh niên. Bây giờ lùi xa công tác Đoàn, tôi mới thấy điều đó vô cùng quan trọng mà thời kỳ tôi làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng chưa tự làm được vì chưa có được tầm suy nghĩ ấy. Nếu phê phán, tôi tự phê phán chính tôi. Sau luân chuyển công tác sang Quốc hội và suy nghĩ về các vấn đề đổi mới của Đảng, Nhà nước, tôi mới thấy cần phải dân chủ. Đoàn cần đổi mới thực sự bắt đầu từ dân chủ, lấy ý kiến của ĐVTN về các chương trình hoạt động của Đoàn, của thanh niên. Cần đưa nhiều ý kiến để thanh niên góp ý, trả lời để thanh niên lựa chọn phong trào họ mong muốn thực hiện nhất. Đoàn cũng cần dân chủ để thanh niên được đánh giá, chấm điểm thủ lĩnh, cán bộ Đoàn.
Ông Vũ Mão - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
Thanh niên khát khao được đối xử công bằng và đây cũng chính là một động lực để thanh niên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Đoàn ta phải là người đại diện cho thanh niên và nói tiếng nói của họ với toàn bộ hệ thống chính trị. Có làm được như thế, thanh niên mới đến với Đoàn. Đoàn ta cần học tập kinh nghiệm về nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn và Phụ nữ trong việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên.
Hiện, tiếng nói của thanh niên còn ít ỏi và ít có trọng lượng! Đoàn Thanh niên, cán bộ Đoàn trẻ trung, năng động nhiệt tình nhưng so với các bậc lãnh đạo là bậc con cháu, nên không dám mạnh dạn đấu tranh, đề xuất. Tổ chức Đoàn, Hội vốn là chỗ dựa, nơi gửi gắm của thanh niên nhưng chưa khẳng định được vị thế, chỗ đứng xứng đáng trong hệ thống chính trị nên theo tôi chưa có được niềm tin để thanh niên gửi gắm tâm tư, được chăm lo, bảo vệ. Cán bộ Đoàn cần trưởng thành hơn, dám mạnh dạn đấu tranh vì quyền lợi của thanh niên.
Đảng lãnh đạo là yếu tố quyết định. Đoàn ta cần khai thác tối đa sự quan tâm của các cấp ủy Đảng để phục vụ cho các hoạt động của phong trào thanh niên. Hiện nay, có tình trạng các đồng chí lãnh đạo và một bộ phận xã hội chưa hiểu hết thanh thiếu nhi nên thường có nhiều chê trách. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ Đoàn, Hội phải mạnh dạn gặp gỡ, trình bày trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để họ hiểu đúng và ủng hộ thanh niên. Trong lịch sử của Đoàn ta, tuổi trẻ Việt Nam đạt được những thành tựu là do sự ân cần chăm sóc của Đảng. Sự quan tâm của Đảng đối với lớp trẻ là yếu tố quyết định.
Cán bộ Đoàn phải thực sự hiểu tâm lý thanh niên thích cái mới, luôn năng động sáng tạo; thích được giới thiệu hình ảnh và được biểu dương. Muốn đạt được yêu cầu đó, cán bộ Đoàn phải năng động nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết không để cơ chế hành chính quan liêu bao cấp chi phối, vì điều đó làm nản lòng thanh niên.
Ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh và là xu hướng của thời đại. Vì thế, đòi hỏi cán bộ Đoàn phải là những người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Đất nước đang hội nhập sâu vào các hoạt động quốc tế trong tất cả các lĩnh vực. Thanh niên cần đi tiên phong, chủ động mở ra các mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Cán bộ Đoàn ngày nay cần giỏi công nghệ thông tin, giỏi ngoại ngữ và có năng khiếu văn hóa nghệ thuật, thể thao.
Theo Tienphong.vn/ĐX
Số lần đọc: 17377


text:
Gian hàng bán
Rao vặt
Hỏi đáp
Sản phẩm
Đăng nhập
Đăng ký
Trang chủ
Điện thoại di động
Điện tử gia dụng
Máy tính
Tin công nghệ khác
Ô tô xe máy
Thời trang
Khuyến mại từ gian hàng
Đánh giá
Trang chủ
Tin tức
Khoảng vài giây trước
Share ngay nếu thấy hay
Từ khóa
Chia sẻ mạng xã hội
Thủ thuật liên quan
Cách chơi game Don''t Stop! Eighth Note trên điện thoại iPhone, Android Samsung, Oppo, LG, HTC, Xiao
Don''t Stop! Eighth Note đang là một trong những tựa game thú vị thu hút được nhiều sự chú ý hiện nay, cách chơi Don''t Stop! Eighth Note trên điện ...
''Thanh chức năng'' trên iPhone 8 sẽ như thế nào
Nokia 3310 có thể về Việt Nam cuối tháng 4
Facebook cho phép người dùng ''dislike'' từng tin nhắn
Nếu gặp quảng cáo đồi trụy trên web, có thể bạn đã dính virus
Đánh giá
Đánh giá LG Stylus 2: bút cảm ứng xịn cho mức giá tầm trung
Đánh giá Pin Samsung Galaxy S7: Kết hợp Exynos cho thời gian sử dụng cực đỉnh
Đánh giá chi tiết Lenovo Lemon 3: Máy sang, cấu hình ngon, chụp ảnh tốt, giá rẻ!
Đánh giá Nokia 230 dual SIM: Thế hệ “gạch ngói” Nokia đã trở lại, nhưng khá lạ lẫm!
Đánh giá Obi MV1: Độc, lạ nhưng cùi mà giá lại cao
Tư vấn
Mua điện thoại trả gop 0% ai là người được hưởng lợi
Chương trình trả góp lãi suất 0% đang được rất nhiều đơn vị áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng hiện nyay. Vậy thực chất chương trình này ai là người được ...
Bùng nổ bán hàng trả góp lãi suất 0% lợi hay hại
Những lưu ý khi mua điện thoại trả góp hiện nay
Ảnh thực tế phablet Xiaomi Max 6,44 inch: liệu có thể đút vừa túi quần?
Top 5 tủ lạnh Inverter tốt nhất hiện nay
Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam. Số GCNDT: 011032001615, cấp ngày 21/06/2012, nơi cấp: UBND thành phố Hà Nội.
Trụ sở chính: phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
time :0.057574033737183

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
Đây là cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam phát triển các dự án phim với nhiều chuyên gia đầu ngành về điện ảnh trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà làm phim đến từ châu Á (Hàn Quốc) châu Âu (Đức) và châu Mỹ (Hoa Kỳ).
Theo kế hoạch, Trại sáng tác trẻ HANIFF kéo dài trong 5 ngày từ ngày 01 - 05/11/2016, bao gồm 3 lớp học chính là: Lớp Sản xuất; Lớp Biên kịch và Lớp Đạo diễn.
Trại sáng tác năm nay dự kiến sẽ mời các chuyên gia trong ngành điện ảnh trong và ngoài nước; cũng như lựa chọn ra 30 học viên, trong đó khoảng 3-5 học viên người nước ngoài, trong các lĩnh vực đạo diễn, biên kịch, sản xuất.
Trong đó, Lớp trao đổi ý tưởng kịch bản HANIFF là môi trường cho các Nhà biên kịch được trao đổi các ý tưởng kịch bản của mình với các nhà biên kịch nổi tiếng của thế giới. Việc kết nối các học viên với chuyên gia sẽ giúp họ sáng tạo ra những kịch bản hay từ ý tưởng của mình, phát triển nhân vật, lời thoại một cách tròn trịa và tinh tế nhất, dựa trên những tư vấn từ chuyên gia.
Đơn đăng ký chương trình sẽ bao gồm ý tưởng kịch bản (không quá 5 trang, bao gồm logline và synopsis). Kịch bản hoàn chỉnh (phim truyện hoặc phim truyện ngắn) phải được hoàn thành trước hạn đăng ký.
Ban tuyển chọn có thể sẽ yêu cầu bạn gửi kịch bản này trong quá trình xem xét lựa chọn. Kịch bản có thể bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt, tuy nhiên bắt buộc mẫu đơn đăng ký phải được hoàn thành bằng tiếng Anh.
Lớp dự án sản xuất HANIFF bao gồm các Nhà sản xuất. Lớp dự án sản xuất HANIFF sẽ cung cấp những bài giảng, thảo luận và phần thực hành tập trung vào các quy trình sản xuất phim.
Cùng với các đơn đăng ký, các nhà sản xuất cần gửi một bản mô tả ngắn về dự án phim họ dự định thực hiện và tìm kiếm nhà đầu tư (không quá 5 trang). Ban tổ chức khuyến khích các dự án đã có sản phẩm ngắn demo khoảng 3-5 phút.
Xưởng phim HANIFF bao gồm các Đạo diễn. Xưởng phim HANIFF sẽ cung cấp những bài giảng, thảo luận và phần thực hành tập trung vào việc chỉ đạo kĩ thuật biểu diễn của diễn viên, kĩ năng làm việc nhóm với các bộ phận của một đoàn làm phim quốc tế.
Cùng với các đơn đăng ký, các đạo diễn cần gửi một bản mô tả ngắn về dự án phim hiện nay của họ (không quá 5 trang) và một video clip của bộ phim (có thể là phim truyện ngắn, phim truyện dài hoặc phim truyện truyền hình) mà họ đã từng đạo diễn./.
Hồng Hà
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
© Báo điện tử Tổ Quốc được thành lập ngày 01/9/2006
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 220/GP-BTTTT do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/04/2016 (cấp mới)
Tổng Biên tập: NGUYỄN THANH LIÊM
Toà soạn: Số 20 ngõ 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043 9745846/47 (máy lẻ 402) /043 9742817
Văn phòng TP HCM: Lầu 3, tòa nhà Vụ Công tác phía Nam, VP Quốc hội
Số 54 - 56 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại: 083.7270808
E-mail : toasoan@toquoc.gov.vn
Liên hệ quảng cáo : Hotline: 0968933869

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=cuk84vgISqN0XEveaEnwZNkx_fdlv7vGdf_YF9twou3n6KIv5PvWnX2faFG6WguK9muAwetLbkqRuSrhpUJO5mO4iB0l_79Ip7hs_Tzpa30hJTnL-jQO4RxiZNob0kRAdQXJIzTD3y2NF5hejqNgXw2; domain=toquoc.vn; expires=Mon, 03-Jul-2017 13:44:37 GMT; path=/; HttpOnly

X-Cache: MISS from cache13