text:
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45
lượt xem 586
download
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người
Bình luận(2) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Chương 1: Tổng quan đồ án thiết kế cung cấp điện I. Ý nghĩa và nhiệm vụ của thiết kế cung cấp điện : Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện là một trong những khâu quan trọng đó.Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên nhanh chóng ,dẫn đến nhu cầu dùng điện tăng trưởng không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu đó rất đông cán bộ kỉ thuật trong và ngồi ngành điện lực đang tham gia thiết kế, lắp đặt các công trình cung cấp điện để phục vụ nhu cầu trên. Cấp điện là một công trình điện. Để thực hiện một công trình điện tuy nhỏ cũng cần có kiến thức tổng hợp từ các ngành khác nhau, phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trường và đối tượng cấp điện. Để từ đó tính tốn lựa chọn đưa ra phương án tối ưu nhất. Cung cấp điện là trình bày những bước cần thiết các tính tốn, để lựa chọn các phần tử hệ thống điện thích hợp với từng đối tượng. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng, công cộng. Tính tốn chọn lựa dây dẫn phù hợp với bản thiết kế cung cấp điện, đảm bảo sụt áp chấp nhận được, có khả năng chịu dòng ngắn mạch với thời gian nhất định. Tính tốn dung lượng bù cần thiết đểã giảm điện áp, điện năng trên lưới trung, hạ áp.. Bên cạnh đó, còn phải thiết kế lựa chọn nguồn dự phòng cho nhà máy để lưới điện làm việc ổn định ,đồng thời tính đến về phương diện kinh tế và đảm bảo tính an tồn cao. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ các tổ hợp sản xuất đều phải tự hoạch tốn kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Công nghiệp thương mại và dịch vụ chiếm một tỉ trọng ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc doanh và đã thực sự là khách hàng quan trọng của ngành điện lực. Sự mất điện, chất lượng điện xấu hay do sự cố… đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây phế phẩm, giảm hiệu suất lao động. Đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến các xí nghiệp may, hóa chất điện tử đòi hỏi sự chính xác và liên tục cao. Do đó đảm bảo độ tin cậy cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu. Một xã hội có điện sẽ làm cho mức sống tăng nhanh với các trang thiết bị nội thất sang trọng nhưng nếu chúng ta lắp đặt một cách cẩu thả , thiếu tuân thủ các quy tắc an tồn sẽ rất nguy hiểm. Nông thôn và các phụ tải sinh hoạt là các phụ tải khổng lồ vì vậy người thiết kế cần quan tâm đến độ sụt áp trên đường dây xa nhất. Thiết kế cấp điện cho phụ tải sinh hoạt nên chọn thiết bị tốt nhằm đảm bảo an tồn và độ tin cậy cấp điện cho người sử dụng. 1
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Tóm lại: việc thiết kế cấp điện đối với các đối tượng là rất đa dạng với những đặt thù khác nhau. Như vậy để một đồ án thiết kế cung cấp điện tốt đối với bất cứ đối tượng nào cũng cần thõa mãn các yêu cầu sau: − Độ tin cậy cấp điện :Mức độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào yêu cầu của phụ tải. Với những công trình quan trọng cấp quốc gia phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghĩa là không mất điện trong mọi tình huống. Những đối tượng như nhà máy, xí nghiệp, tổ Sx … tốt nhất là dùng máy điện dự phòng, khi mất điện sẽ dùng điện máy phát cấp cho những phụ tải quan trọng,hoặc những hệ thống(gồm:thủy điện,nhiệt điện…) được liên kết và hổ trợ cho nhau mổi khi gặp sự cố. − Chất lượng điện : Chất lượng điện được đánh giá qua 2 chỉ tiêu tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điện hệ thống quốc gia điều chỉnh. Như vậy người thiết kế phải đảm bảo vấn đề điện áp. Điện áp lưới trung và hạ chỉ cho phép dao động trong khoảng ± 5% . Các xí nghiệp nhà máy yêu cầu chất lượng điện áp cao thì phải là ± 2 .5 % . − An tồn : Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an tồn cao. An tồn cho người vận hành, người sử dụng, an tồn cho thiết bị , cho tồn bộ công trình... Tóm lại người thiết kế ngồi việc tính tốn chính xác, chọn lựa đúng thiết bị và khí cụ còn phải nắm vững quy định về an tồn,những qui phạm cần thiết khi thực hiện công trình. Hiểu rõ môi trường hệ thống cấp điện và đối tượng cấp điện. − Kinh tế : Trong quá trình thiết kế thường xuất hiện nhiều phương án, các phương án thường có những ưu và khuyết điểm riêng, có thể lợi về kinh tế nhưng xét về kỉ thuật thì không được tốt. Một phương án đắt tiền thường có đặt điểm là độ tin cậy và an tồn cao hơn, để đảm bảo hài hồ giữa 2 vấn đề kinh tế kỉ thuật cần phải nghiên cứu kỉ lưỡng mới đạt được tối ưu. II. Những đặc điểm và yêu cầu thiết kế chung về mạng điện của phân xưởng này : - cấp điện áp : 10/0.4 (KV) - phân xưởng này đặt cạnh phân xưởng tháp sấy có : Stt =180 (KV) và cos ϕ =0.8 - sơ đồ mặt bằng : gồm hai sơ đồ sơ đồ mặt bằng và nối dây của phân xưởng sơ đồ nguyên lý của hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng - bảng liệt kê tên thiết bị và các thông số cần thiết : Các thiết bị hoạt động ở điện áp :U = 380(V) 2
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện KÍ HIỆU STT Tên thiết bị Pđm(KW) cos ϕ Ksd (số lượng) 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1(1) 1.1 0.8 0.7 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2(1) 2 0.8 0.7 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3(2) 2 0.75 0.7 4 Đ.cơ quạt lò hơi A 4(1) 1.1 0.75 0.7 5 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B,C 5(2) 1.1 0.75 0.7 6 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B,C 6(2) 1.1 0.8 0.7 7 Đ.cơ bơm nước lò hơi B,C 7(2) 1.1 0.75 0.7 8 Đ.cơ quạt lò hơi B,C 8(2) 1.1 0.75 0.7 9 Đ.cơ bồøn quay A 9(2) 22 0.7 0.6 10 Đ.cơ bồn quay B 10(1) 11 0.7 0.6 11 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11(2) 4 0.8 0.7 12 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12(2) 4 0.8 0.7 13 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13(2) 4 0.8 0.7 14 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 14(1) 4 0.8 0.7 15 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 15(1) 4 0.8 0.7 Chương2: Phân chia nhóm phụ tải và xác định phụ tải tính tốn-Chọn máy biến áp và máy bù cho phân xương A. PHÂN NHÓM PHỤ TẢI : I.Cơ sở lý thuyết : 1,Nguyên tắc phân nhóm thiết bị : -Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và số thiết bị mà ta có thế phân nhóm các thiết bị như sau: • phân nhóm theo mặt bằng • phân nhóm theo chế độ làm việc • phân nhóm theo dây chuyền sản xuất • phân nhóm theo cấp điện áp 3
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện -Trong hệ thống điện hạ thế tiêu biểu,các mạch phân phối bắt nguồn từ một tủ phân phối chính(TPPC).Từ đó dây cáp được đặt trong các đường ,máng cáp đủ loại để cấp điện cho các tủ khu vực hoặc cho các tủ phụ. -Sự sắp xếp các nhóm dây dẫn có bọc cách điện và cố định chúng cũng như vấn đề bảo vệ tránh các hư hỏng cơ,đảm bảo các qui cách thảm mỹ,là cơ sở của việc lắp đặt hệ thống. 2,Xác định tâm phụ tải : -Tâm phụ tải được tính theo công thức: n n ∑ xi .Pdmi i =1 ∑ y .P i =1 i dmi X= n ; Y= n ∑ pdmi i =1 ∑p i =1 dmi Với : n = số thiết bị của nhóm p dmi = công suất định mức của thiết bị thứ i Xi,Yi-tọa độ của thiết bị thứ i -Thông thường ta đặt tủ động lực (hay tủ phân phối ) ở tâm phụ tải nhằm mục đích cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất ,chi phí dây dẫn hợp lí hơn cả .Tuy nhiên ,sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào mặt bằng mỹ quan,thuận tiện thao tác,an tồn…. II.chọn vị trí đặt tủ : 1,Nhóm 1: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1 1.1 3.6 3.325 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2 2 5.05 3.325 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3 2 7.04 3.325 4 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3 2 6.6 4.5 5 Đ.cơ quạt lò hơi A 4 1.1 4.1 4.27 6 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B 5 1.1 5.87 7.5 7 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B 6 1.1 6.6 7.5 8 Đ.cơ bơm nước lò hơi B 7 1.1 7.63 7.05 9 Đ.cơ quạt lò hơi B 8 1.1 5.87 8.3 10 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi C 5 1.1 5.87 10.92 11 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi C 6 1.1 6.6 10.92 12 Đ.cơ bơm nước lò hơi C 7 1.1 7.63 10.92 4
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 13 Đ.cơ quạt lò hơi C 8 1.1 5.87 11.63 o Công suất nhóm 1: 13 P1= ∑ Pi =17 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 1: 13 ∑ x .P i =1 i dmi 102984 . X= = = 6.06 (m) 13 17 ∑P i =1 dmi 13 ∑Y P i =1 i dm i 1128685 . Y= = = 6.64 (m) 13 17 ∑P i =1 dmi o Dời tủ về vị trí thuận lợi: X= 4.5 (m) Y= 13.5 (m) 2,Nhóm 2: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bồn quay A 9 22 21.7 5.34 2 Đ.cơ bồn quay A 9 22 21.48 6.4 3 Đ.cơ bồn quay B 10 11 21.7 9.5 o Công suất nhóm 2: 3 P2= ∑ Pi =55 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 2: 3 ∑X i =1 i * Pdmi 118866 . X= = = 21.612 (m) 3 55 ∑P i =1 dmi 3 ∑Y * P i =1 i dmi 36278 . Y= = = 6.6 (m) 3 55 ∑P i =1 dmi 5
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện o Dời tủ về vị trí thuận lợi: X= 24.6 (m) Y= 7.2 (m) 3,Nhóm 3: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11 4 3.52 14.5 2 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11 4 6.8 14.5 3 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12 4 4.46 14.5 4 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12 4 7.63 14.5 5 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13 4 5.28 14.5 6 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13 4 8.8 14.5 7 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 14 4 3.52 15.4 8 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 15 4 5.28 23.3 o Công suất nhóm 3: 8 P3= ∑ Pi = 32 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 3: 8 ∑Xi =1 i * Pdmi 18116 , X= = = 5.66 (m) 8 32 ∑P i =1 dmi 8 ∑Y * P i =1 i dmi 5028 , Y= = = 15.7125 (m) 8 32 ∑P i =1 dmi o Dời tủ về vị trí thuận lợi: 6
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện X = 10 (m) Y = 18.5 (m) B.TÍNH TỐN PHỤ TẢI : I.Cơ sở lý thuyết : 1, Xác định phụ tải tính tốn theo hệ số cực đại K max và công suất trung bình P tb ( còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả). Khi không có các số liệu cần thiết để áp dụng phương pháp tương đối đơn giản đã nêu ở trên, hoặc khi cần nâng cao độ chính xác của phụ tải tính tốn thì nên dùng phương pháp tính theo hệ số cực đại. Công thức tính: Ptt = k max .k sd .P ñm ; trong đó: P ñm : công suất định mức (W) k max ,k sd : hệ số cực đại và hệ số sử dụng. Hệ số sử dụng được tra trong các sổ tay, k max cũng được tra trong các sổ tay theo k sd và n hq . Phương pháp này đạt kết quả chính xác cao vì khi xác định số thiết bị hiệu quả n hq chúng ta đã xét tới một loạt các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của số thiết bị trong nhóm, số thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau về chế độ làm việc của chúng. Khi tính theo phương pháp này, trong một số trường hợp cụ thể ta dùng công thức sau: Trường hợp số thiết bị thực tế n< 4 và n hq < 4 phụ tải tính tốn được xác định theo công thức: n P tt nh = ∑ Pñmi i =1 Q tt nh = ∑ Q ñmi = P tt nh .tg ϕ nh 7
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện trong đo ù: P tt nh : công suất tác dụng của nhóm(KW) Q tt nh : công suất phản kháng của nhóm(KVAr) Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì: Sñm. añm S tt nh = 0,875 trong đó: S tt nh : công suất tính tốn biểu kiến của nhóm, KVA. S ñm : công suất biểu kiến định mức, KVA. a ñm : hệ số đóng điện của thiết bị. Trường hợp số thiết bị thực tế n ≥ 4 và n hq < 4 phụ tải tính tốn được tính theo n công thức: P tt = ∑ k pti .Pñmi i =1 n Q tt = ∑ Pñmi .k pti .tgϕ i i =1 trong đó k pti : hệ số phụ tải thiết bị thứ i. Nếu không có số liệu chính xác thì có thể lấy gần đúng như: k pt = 0,9 đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn. k pt = 0,75 đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Trường hợp số thiết bị thực tế n hq ≥ 4 thì P tt nh = k max .P tb nh n Với: P tb nh = k sdnh . ∑ Pñmi i =1 Q tb nh = Ptbnh . tg ϕ tbnh Nếu: + n hq > 10 thì Q tt nh = Q tb nh = P tb .tg ϕ tbnh + n hq ≤ 10 thì Q ttnh = 1,1 Q tbnh =1,1P tb .tg ϕ tbnh 2,Tính tốn phụ tải : - Công thức để tính dòng điện định mức của một thiết bị: Pñm I ñm = 3 .U d .Cos ϕ trong đó: Pñm = công suất định mức của thiết bị (KW). 8
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện U d = điện áp dây định mức của thiết bị (KV). Cos ϕ = hệ số công suất của thiết bị. - Dòng tính tốn của một nhóm thiết bị: S tt Ptt I tt = hoặc I tt = 3 .U d 3 .U d .Cosϕ tb trong đó: Ptt : công suất tính tốn tác dụng của một nhóm thiết bị. S tt : công suất tính tốn biểu kiến của một nhóm thiết bị. U d : điện áp dây (KV). Cosϕ tb : hệ số công suất trung bình của nhóm. Với: Cosϕ tb được tính như sau: n ∑ Cosϕ i .Pñmi Cosϕ tb = i =1 n ∑ Pñmi i =1 - Công thức tính thiết bị hiệu quả n hq : 2 ⎡n ⎤ ⎢∑ Pñmi ⎥ nhq = ⎣ i =n 1 ⎦ ∑ Pñmi i =1 2 - Công suất biểu kiến tính tốn của một nhóm thiết bị S tt nh : S tt nh = Ptt nh + Q 2 nh 2 tt - Dòng đỉnh nhọn của một thiết bị và nhóm: Phụ tải đỉnh nhọn được định nghĩa là phụ tải cực đại tức thời, xác định để tính ảnh hưởng khởi động thiết bị dùng điện. + Phụ tải đỉnh nhọn của một thiết bị chính là dòng mở máy (khởi động) và được tính như sau: I kñ = I ñn = I ñm .K mm Với: K mm = 2,5 nếu động cơ là loại rôto dây quấn. K mm = 5 ÷ 7 nếu động cơ là loại rôto lồng sóc. + Đối với một nhóm thiết bị dòng mở máy (đỉnh nhọn) được tính như sau: [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] trong đó: I mm max : dòng mở máy lớn nhất của một thiết bị trong nhóm. 9
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện I ñm (max) : dòng định mức của thiết bị có dòng mở máy lớn nhất. I tt : dòng tính tốn của nhóm thiết bị. Ksd: hệ số sử dụng của động cơ có dòng khởi động lớn nhất II.Tính tốn phụ tải cho từng tủ động lực: Tủ động lực1: cos ϕ STT Tên thiết bị Pđm(KW) tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) 0,8 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,8 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2 0,75 0.7 3.8 19 0,75 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 2 0,88 0.7 4.05 20.2 0,75 4 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 2 0,88 0.7 4.05 20.2 0,75 5 Đ.cơ quạt lò hơi A 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 6 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,8 7 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,75 8 Đ.cơ bơm nước lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 9 Đ.cơ quạt lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 10 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,8 11 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi C 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,75 12 Đ.cơ bơm nước lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 13 Đ.cơ quạt lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3 .U d .Cosϕ + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 10
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 13 ∑ Cosϕ .P i ñmi 13015 , Cosϕ tb = i =1 = = 0.765 13 17 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.765)] = 0.84 + Tính hệ số sử dụng của nhóm k sd của nhóm 13 ∑k sdi .Pñmi k sdnh = i =1 13 =0.7 ∑Pi =1 ñmi + Tính số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm: 2 ⎡ 13 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ nhqnh = ⎣ i =13 1 ⎦ =12 ∑ Pñmi 2 i =1 Tra bảng A2 tìm K max từ k sd và n hq suy ra K max =1.15 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau: Công suất trung bình của nhóm: 13 Ptb = k sdnh .∑ Pñmi = 0.7x17= 11.9 (KW). i =1 Công suất tác dụng tính tốn của nhóm: Pttnh = K max .Ptb Pttnh =1.15x11.9 = 13.685 (KW). Công suất phản kháng tính tốn của nhóm: Vì n hq =12 > 10 do đó Q ttnh = Q tb = Ptb .tg ϕ tb vậy: Q ttnh = 11.9 x 0.84 = 10 (Kvar). + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 13.685 2 + 10 2 = 16.95 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S 16,95 I ttnh = ttnh = = 25.75 (A) 3 .U d 3.0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm: [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] Với: I mm max = 101 (A), I ñm = 20.5 (A) , k sd = 0.7 , I ttnh = 25.75 (A) 11
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Vậy:Iđnnh = 112.4 (A) TĐL nhóm 2: cos ϕ STT Tên thiết bị Pđm(KW) tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) 1 0,7 47.75 238.75 Đ.cơ bồn quay A 22 1,02 0.6 2 0,7 0.6 47.75 238.75 Đ.cơ bồn quay A 22 1,02 3 0,7 0.6 23.875 119.37 Đ.cơ bồn quay B 11 1,02 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3 .U d .Cosϕ Kết quả tính tốn ghi trong bảng: + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 3 ∑ Cosϕ .P i ñmi 38.5 Cosϕ tb = i =1 = = 0.7 3 55 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.765)] = 1.02 + Tính hệ số sử dụng của nhóm k sd của nhóm 3 ∑k sdi .Pñmi 33 k sdnh = i =1 = = 0.6 3 55 ∑P i =1 ñmi + Tính số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm: 2 ⎡ 3 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ 552 n hqnh = ⎣ i =1 ⎦ = = 2.777 3 1089 ∑ Pñmi 2 i =1 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau: do số thiết bị thực tế n<4 và nhqnh = 2.777<4 nên phụ tải tính tốn được xác định theo công thức: n P tt nh = ∑ Pñmi = 55 (KW) i =1 12
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Q tt nh = ∑ Q ñmi = P tt nh .tg ϕ nh =55x1.02=56.1 (KVar) + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 55 2 + 56,1 2 = 78.56 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 78.56 I ttnh = = = 119.36 (A) 3 .U d 3.0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] Với: I mm max = 238.75 (A), I ñm = 47.75 (A) , k sd = 0,6 , Ittnh = 119.36 (A) Vậy: I ñn = 329.46 (A) TĐL nhóm 3 : Pđm cos ϕ STT Tên thiết bị tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) (KW) 1 0,8 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 2 0,8 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 3 0,8 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 4 0,8 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 5 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 4 0,75 0.7 7.6 38 6 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 4 0,75 0.7 7.6 38 7 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 4 0,75 0.7 7.6 38 8 0,8 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 4 0,75 0.7 7.6 38 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3.Ud .Cosϕ Kết quả tính tốn ghi trong bảng: + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 13
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 8 ∑ Cosϕ .P i ñmi Cosϕ tb = i =1 8 = 0.8 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.8)] = 0.75 + Tính hệ số sử dụng k sd và hệ số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm : 8 ∑k sdi .Pñmi k sdnh = i =1 8 = 0.7 ∑P i =1 ñmi 2 ⎡8 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ nhqnh = ⎣ i =1 8 ⎦ =8 ∑ Pñmi 2 i =1 Tra bảng A2 tìm K max từ k sd và n hq ta được K max =1.2 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau : • Công suất trung bình của nhóm: 13 Ptb = k sdnh .∑ Pñmi = 0.7x32= 22.4 (KW). i =1 • Công suất tác dụng tính tốn của nhóm: Pttnh = K max .Ptb =1.2x22.4 = 26.88 (KW). • Công suất phản kháng tính tốn của nhóm: Vì n hq = 8 <10 do đó Q ttnh =1.1 Q tb = 1.1 Ptb .tg ϕ tb vậy : Q ttnh = 1.1x22.4x0.75=18.48 (Kvar). + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 26.882+18.48 2 = 32.62 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 32.62 I ttnh = = = 49.56 (A) 3 .U d 3x0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ Idnnh = Immmax + Ittnh − Idm(max).ksdnh ] Với : I mm max = 38 (A), I ñm = 7.6 (A) , k sd = 0,7, Ittnh = 49.56 (A) Vậy : I ñn = 82.24 (A) 14
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện III.Tính tốn cho tủ phân phối chính : STT Tủ phân phối Xnh(m) Ynh(m) Pđm(KW) 1 Tủ phân phối nhóm 1 (TĐL1) 6.06 6.64 13.685 2 Tủ phân phối nhóm 2 (TĐL2) 21.621 6.6 55 3 Tủ phân phối nhóm 3 (TĐL3) 5.66 15.7 26.88 o Tâm phụ tải tủ chính : 3 ∑X j =1 j * Pdmj 14242 . X= = = 14.9 (m) 3 95.565 ∑P j =1 dmj 3 ∑Y j =1 j * Pdmj 876 Y= = = 9.16 (m) 3 95.565 ∑P j =1 dmj o Công suất tính tốn cho tủ chính của phân xưởng : 3 Pttpx = ∑ j =1 Pttnhj = 95.565 (KW) 3 Qttpx = ∑Q j =1 ttnhj = 84.58 (KVar) Suy ra : Sttpx = kdt Pttpx + Qttpx =114.856 (KVA) 2 2 Với : kdt =là hệ số đồng thời có giá trị từ 0.85 ÷ 1 ta chọn kdt = 0.9 (chỉ có 3 mạch chính dẫn đến các TĐL-bảng B16_trang B35_Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện) + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 114.856 I ttnh = = = 174.5 (A) 3 .U d 3x0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ Idnnh = Immmax + Ittnh − Idm(max).ksdnh ] Với : I mm max = 329.46(A), I ñm = 47.75 (A) , k sd = 0,68, Ittnh = 174.5 (A) Vậy : I ñn = 471.5 (A) o Dời tủ chính về vị trí thuận lợi : 15
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện X = 14 (m) Y = 18.5 (m) IV.Tính tốn bù hệ số công suất : 1. Ýù nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất : Nâng cao hệ số công suất cos ϕ là một trong những biện pháp quan trọng để tiết kiệm điện năng. Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q. Để tránh truyền tải một lượng Q khá lớn trên đường dây, người ta đặt gần các hộ dùng điện các máy sinh ra Q (tụ điện, máy bù đồng bộ) để cung cấp trực tiếp cho phụ tải, làm như vậy được gọi là bù công suất phản kháng. Khi có bù công suất phản kháng thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi, do đó hệ số công suất cos ϕ của mạch được nâng cao, giữa P, Q và góc ϕ có quan hệ như sau: Q ϕ = arctg P Khi hệ số cos ϕ được nâng cao thì đưa đến những hiệu quả sau: - Giảm được tổn thất công suất trong mạng điện. - Giảm được tổn thất điện áp trong mạng điện. - Tăng khả năng truyền tải của dây và MBA. 2. Xác định dung lượng bù: Dung lượng bù được xác định theo công thức sau: Qbù = Pttpx (tgϕ px − tgϕ ch ) trong đó: ϕ px =ứng với hệ số công suất(cos ϕ px ) của phân xưởng ϕ ch =ứng với hệ số công suất(cos ϕ ch ) của phân xưởng sau khi chọn hệ số cos ϕ ch = 0.9 ÷ 0.95 ta chọn cos ϕ ch =0.92 suy ra tg ϕ ch = 0.426 với :Pttpx = 95.565 (KW) , Qttpx = 84.58 (KVar), Sttpx = 114.856 (KVA) Pttpx 95,565 cos ϕ px = = = 0.832 suy ra tg ϕ px = 0.667 S ttpx 114,856 Suy ra : Qbù =95.565(0.667 - 0.426) =23 (KVar) Sau khi bù thì công suất của phân xưởng là: 16
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Spx(sau bù) =Kđt Pttpx + (Qttpx − Qbu ) 2 = 102.32 (KVA) 2 3. Chọn thiết bị bù : Với : Q buø = 23 ( KVar) Chọn loại thiết bị bù là tụ điện và dung lượng tụ cần phải chọn là:23 (Kvar) Với dung lượng như thế ta chọn bộ tụ: Loại: KC2-0.38-50-3Y3 Công suất định mức :50 Kvar Điện dung định mức : 1102 μF Kiểu tụ : đấu tam giác Sau khi chọn máy bù, công suất phản kháng được bù vào là: Q buø = 50(Kvar) Vậy sau khi bù công suất của phân xưởng là: Qttxb =Qttpx – Q buø = 84.58 – 50 = 34.58(Kvar) Pttx = 95.565 (KW) Spx(sau bù) = Kđt Pttpx + (Qttpx − Qbu ) 2 2 = 91.467 (KVA) Hệ số công suất sau khi đặt tụ bù: Qttxb 34.58 tg ϕ = = = 0.36 Pttx 95.565 suy ra : cos ϕ = 0.94 -Đối chiếu với cách tra bảng E.17 trang E_26 và E_27 –Hướng Dẫn Thiết Kế ø Lắp Đặt Điện (NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT) với cos ϕ =0.83 sau bù cos ϕ ch =0.92 thì Qtg= 0.243x Pttpx=0.243x95.565=23.2(Kvar) và cos ϕ =0.83 sau bù cos ϕ =0.94 thì Qtg= 0.31x Pttpx=0.31x95.565=29.6(Kvar) ta thấy: Qttxb = 34.58 (Kvar) so với Qthanhgóp =Qtg= 29.6 (Kvar) thì rõ ràng chênh lệch không đáng kể -Như vậy việc chọn máy bù có Q =50(Kvar) là hồn tồn hợp lý lúc đó hệ số công suất của phân xưởng được nâng lên 0.94 Sơ đồ nối dây máy bù 17
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Khi vận hành máy bù phải đảm bảo điều kiện sau : Tụ điện phải đặt ở nơi khô ráo, ít bụi bặm, không dễ nổ, dễ cháy và không có khí ăn mòn. + Điều kiện nhiệt : Phải giữ cho nhiệt độ không khí xung quanh tụ điện không vượt quá + 350C. + Điều kiện điện áp : phải giữ điện áp trên cực của tụ điện không vượt quá 110% điện áp định mức. Khi điện áp của mạng vượt quá giới hạn cho phép nói trên thì phải cắt tụ điện ra khỏi mạng. + Trong lúc vận hành nếu thấy tụ điện bị phình ra thì phải cắt ngay ra khỏi mạng, vì đó là hiện tượng của sự cố nguy hiểm, tụ có thể bị nổ. V.Chọn máy biến áp cho phân xưởng : 1. Cơ sở lý thuyết : Trong thực tế có nhiều phương pháp để chọn máy biến áp (MBA) sử dụng cho phân xưởng ,nhà máy ,xí nghiệp. Tuy nhiên ta chỉ giới thiệu một số phương pháp thường gặp để chọn. Thông thường trong thiết kế chọn MBA cho phân xưởng ta chỉ chọn từ 1 đến 2 MBA, ở đây ta giới thiệu hai phương pháp chọn MBA đó là: chọn MBA theo quá tải thường xuyên và chọn theo quá tải sự cố. Chọn MBA theo điều kiện quá tải sự cố: Khi chọn công suất MBA theo điều kiện quá tải sự cố, khi một MBA hư thì công suất định mức của MBA còn lại phải thỏa: S ttx S MBA ≥ k qtsc 18
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện trong đó:S MBA : công suất định mức của MBA Sttx : công suất phụ tải tổng của phân xưởng. kqtsc: hệ số quá tải sự cố. k qtsc = 1,4 nếu MBA đặt ở ngồi trời k qtsc = 1,3 nếu MBA đặt trong nhà Chọn MBA theo điều kiện quá tải thường xuyên: - Công suất MBA được chọn sẻ nhỏ hơn công suất của tồn phân xưởng tức là: S MBA < Sttpx - Từ đồ thị đặc trưng phụ tải phân xưởng ta chuyển về dạng đồ thị phụ tải hai bậc, và S 1 , S 2 được tính như sau: + S1= ∑ S2 .t i i ∑ti với: S i _ tính từ vùng quá tải trở đi trong thời gian ∑ t i = 10h, -Trong trường hợp có hai vùng quá tải thì tính S 1 từ vùng có diện tích quá tải lớn nhất về phía vùng quá tải còn lại. + S2 = ∑ S .t i 2 i ∑t i với: S i _ phần công suất quá tải. ∑ t i _ tổng thời gian quá tải. -Trong trường hợp có nhiều vùng quá tải thì chọn vùng quá tải có diện tích lớn nhất để tính. Sau khi tính được S 1 và S 2 ta tính hệ số quá tải và hệ số non tải: S1 hệ số non tải: k 1 = S dmMBA S2 hệ số quá tải: k 2 = S dmMBA -Từ k 1 , k 2 ta sẽ kiểm tra tình trạng làm việc của MBA bằng cách tra đồ thị 36 đường cong của MBA: nếu k 2 < k 2cp thì MBA chịu được quá tải, còn ngược lại thì không chịu được quá tải khi đó ta phải chọn lại MBA. Đồ thị phụ tải 19
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Đối với phân xưởng thì công suất phụ tải tổng là: S ttx = 91.467 (KVA). Để xưởng phát triển trong tương lai từ 5 đến 10 năm sau ta sẽ chọn công suất MBA lớn hơn phụ tải tổng của tồn phân xưởng. 2. Phương án chọn MBA: + Phương án 1: Chọn hai MBA như nhau có công suất SđmB = 50 (KVA) (loại 10/0.4) kiểm tra theo điều kiện quá tải sự cố: S ttx SđmB ≥ k qtsc 91,467 S dmB ≤ = 65,3( KVA ) 1,4 (do đặt MBA ngồi trời nên kqtsc = 1,4) Như vậy phương án này không thỏa mản điều kiện chọn máy. + Phương án 2: Chọn một MBA có công suất lớn hơn phụ tải tổng tồn phân xưởng. MBA được chọn như thế nên ta sẽ không kiểm tra điều kiện quá tải của MBA. Chọn MBA có công suất: S MBA =160 > 91.467 (KVA) MBA do ABB chế tạo có các thông số là : − S MBA =160(KVA), ΔPo =500(W), ΔPN =2950 (W) ,U N (%) = 4,5 − điện áp :10/0,4(KV) − kích thước :dài-rộng-cao :1260-770-1420 (m) − trọng lượng :820 (Kg) 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng
61 p | 1768 | 856
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng
89 p | 1121 | 646
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sửa chữa thiết bị điện
40 p | 479 | 275
-
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT
52 p | 532 | 269
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng
89 p | 287 | 148
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường trung học phổ thông
139 p | 149 | 102
-
Báo cáo đồ án 1: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí - ĐH Công nghiệp TP. HCM
68 p | 132 | 86
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệp
41 p | 119 | 63
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho trường đại học
62 p | 48 | 39
-
Đồ án Điện lực: Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệp
62 p | 44 | 33
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
69 p | 46 | 31
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
74 p | 39 | 26
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Hải Sơn
87 p | 36 | 22
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho Công ty cổ phần Hàng Kênh - An Lão - Hải Phòng
81 p | 19 | 8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ, đi sâu thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Acid Photphoric
76 p | 22 | 8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần sắt tráng men – nhôm Hải Phòng
85 p | 15 | 8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho Công ty Đóng tàu Phà Rừng
64 p | 14 | 7
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện và năng lượng mặt trời - ĐH Công nghiệp TP.HCM
64 p | 8 | 6

markdown:
# Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45
![](images/blank.gif)
![](images/blank.gif)
lượt xem 586
download
![](http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100921/tienvovan/80x100/cung_cap_dien_cho_phan_xuong_silicate_8889.jpg)
##
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(2)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Silicate
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Chương 1: Tổng quan đồ án thiết kế cung cấp điện I. Ý nghĩa và nhiệm vụ của thiết kế cung cấp điện : Điện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện là một trong những khâu quan trọng đó.Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên nhanh chóng ,dẫn đến nhu cầu dùng điện tăng trưởng không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu đó rất đông cán bộ kỉ thuật trong và ngồi ngành điện lực đang tham gia thiết kế, lắp đặt các công trình cung cấp điện để phục vụ nhu cầu trên. Cấp điện là một công trình điện. Để thực hiện một công trình điện tuy nhỏ cũng cần có kiến thức tổng hợp từ các ngành khác nhau, phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trường và đối tượng cấp điện. Để từ đó tính tốn lựa chọn đưa ra phương án tối ưu nhất. Cung cấp điện là trình bày những bước cần thiết các tính tốn, để lựa chọn các phần tử hệ thống điện thích hợp với từng đối tượng. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng, công cộng. Tính tốn chọn lựa dây dẫn phù hợp với bản thiết kế cung cấp điện, đảm bảo sụt áp chấp nhận được, có khả năng chịu dòng ngắn mạch với thời gian nhất định. Tính tốn dung lượng bù cần thiết đểã giảm điện áp, điện năng trên lưới trung, hạ áp.. Bên cạnh đó, còn phải thiết kế lựa chọn nguồn dự phòng cho nhà máy để lưới điện làm việc ổn định ,đồng thời tính đến về phương diện kinh tế và đảm bảo tính an tồn cao. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ các tổ hợp sản xuất đều phải tự hoạch tốn kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Công nghiệp thương mại và dịch vụ chiếm một tỉ trọng ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc doanh và đã thực sự là khách hàng quan trọng của ngành điện lực. Sự mất điện, chất lượng điện xấu hay do sự cố… đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây phế phẩm, giảm hiệu suất lao động. Đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến các xí nghiệp may, hóa chất điện tử đòi hỏi sự chính xác và liên tục cao. Do đó đảm bảo độ tin cậy cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu. Một xã hội có điện sẽ làm cho mức sống tăng nhanh với các trang thiết bị nội thất sang trọng nhưng nếu chúng ta lắp đặt một cách cẩu thả , thiếu tuân thủ các quy tắc an tồn sẽ rất nguy hiểm. Nông thôn và các phụ tải sinh hoạt là các phụ tải khổng lồ vì vậy người thiết kế cần quan tâm đến độ sụt áp trên đường dây xa nhất. Thiết kế cấp điện cho phụ tải sinh hoạt nên chọn thiết bị tốt nhằm đảm bảo an tồn và độ tin cậy cấp điện cho người sử dụng. 1
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Tóm lại: việc thiết kế cấp điện đối với các đối tượng là rất đa dạng với những đặt thù khác nhau. Như vậy để một đồ án thiết kế cung cấp điện tốt đối với bất cứ đối tượng nào cũng cần thõa mãn các yêu cầu sau: − Độ tin cậy cấp điện :Mức độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào yêu cầu của phụ tải. Với những công trình quan trọng cấp quốc gia phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghĩa là không mất điện trong mọi tình huống. Những đối tượng như nhà máy, xí nghiệp, tổ Sx … tốt nhất là dùng máy điện dự phòng, khi mất điện sẽ dùng điện máy phát cấp cho những phụ tải quan trọng,hoặc những hệ thống(gồm:thủy điện,nhiệt điện…) được liên kết và hổ trợ cho nhau mổi khi gặp sự cố. − Chất lượng điện : Chất lượng điện được đánh giá qua 2 chỉ tiêu tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điện hệ thống quốc gia điều chỉnh. Như vậy người thiết kế phải đảm bảo vấn đề điện áp. Điện áp lưới trung và hạ chỉ cho phép dao động trong khoảng ± 5% . Các xí nghiệp nhà máy yêu cầu chất lượng điện áp cao thì phải là ± 2 .5 % . − An tồn : Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an tồn cao. An tồn cho người vận hành, người sử dụng, an tồn cho thiết bị , cho tồn bộ công trình... Tóm lại người thiết kế ngồi việc tính tốn chính xác, chọn lựa đúng thiết bị và khí cụ còn phải nắm vững quy định về an tồn,những qui phạm cần thiết khi thực hiện công trình. Hiểu rõ môi trường hệ thống cấp điện và đối tượng cấp điện. − Kinh tế : Trong quá trình thiết kế thường xuất hiện nhiều phương án, các phương án thường có những ưu và khuyết điểm riêng, có thể lợi về kinh tế nhưng xét về kỉ thuật thì không được tốt. Một phương án đắt tiền thường có đặt điểm là độ tin cậy và an tồn cao hơn, để đảm bảo hài hồ giữa 2 vấn đề kinh tế kỉ thuật cần phải nghiên cứu kỉ lưỡng mới đạt được tối ưu. II. Những đặc điểm và yêu cầu thiết kế chung về mạng điện của phân xưởng này : - cấp điện áp : 10/0.4 (KV) - phân xưởng này đặt cạnh phân xưởng tháp sấy có : Stt =180 (KV) và cos ϕ =0.8 - sơ đồ mặt bằng : gồm hai sơ đồ sơ đồ mặt bằng và nối dây của phân xưởng sơ đồ nguyên lý của hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng - bảng liệt kê tên thiết bị và các thông số cần thiết : Các thiết bị hoạt động ở điện áp :U = 380(V) 2
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện KÍ HIỆU STT Tên thiết bị Pđm(KW) cos ϕ Ksd (số lượng) 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1(1) 1.1 0.8 0.7 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2(1) 2 0.8 0.7 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3(2) 2 0.75 0.7 4 Đ.cơ quạt lò hơi A 4(1) 1.1 0.75 0.7 5 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B,C 5(2) 1.1 0.75 0.7 6 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B,C 6(2) 1.1 0.8 0.7 7 Đ.cơ bơm nước lò hơi B,C 7(2) 1.1 0.75 0.7 8 Đ.cơ quạt lò hơi B,C 8(2) 1.1 0.75 0.7 9 Đ.cơ bồøn quay A 9(2) 22 0.7 0.6 10 Đ.cơ bồn quay B 10(1) 11 0.7 0.6 11 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11(2) 4 0.8 0.7 12 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12(2) 4 0.8 0.7 13 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13(2) 4 0.8 0.7 14 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 14(1) 4 0.8 0.7 15 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 15(1) 4 0.8 0.7 Chương2: Phân chia nhóm phụ tải và xác định phụ tải tính tốn-Chọn máy biến áp và máy bù cho phân xương A. PHÂN NHÓM PHỤ TẢI : I.Cơ sở lý thuyết : 1,Nguyên tắc phân nhóm thiết bị : -Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và số thiết bị mà ta có thế phân nhóm các thiết bị như sau: • phân nhóm theo mặt bằng • phân nhóm theo chế độ làm việc • phân nhóm theo dây chuyền sản xuất • phân nhóm theo cấp điện áp 3
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện -Trong hệ thống điện hạ thế tiêu biểu,các mạch phân phối bắt nguồn từ một tủ phân phối chính(TPPC).Từ đó dây cáp được đặt trong các đường ,máng cáp đủ loại để cấp điện cho các tủ khu vực hoặc cho các tủ phụ. -Sự sắp xếp các nhóm dây dẫn có bọc cách điện và cố định chúng cũng như vấn đề bảo vệ tránh các hư hỏng cơ,đảm bảo các qui cách thảm mỹ,là cơ sở của việc lắp đặt hệ thống. 2,Xác định tâm phụ tải : -Tâm phụ tải được tính theo công thức: n n ∑ xi .Pdmi i =1 ∑ y .P i =1 i dmi X= n ; Y= n ∑ pdmi i =1 ∑p i =1 dmi Với : n = số thiết bị của nhóm p dmi = công suất định mức của thiết bị thứ i Xi,Yi-tọa độ của thiết bị thứ i -Thông thường ta đặt tủ động lực (hay tủ phân phối ) ở tâm phụ tải nhằm mục đích cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất ,chi phí dây dẫn hợp lí hơn cả .Tuy nhiên ,sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào mặt bằng mỹ quan,thuận tiện thao tác,an tồn…. II.chọn vị trí đặt tủ : 1,Nhóm 1: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1 1.1 3.6 3.325 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2 2 5.05 3.325 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3 2 7.04 3.325 4 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 3 2 6.6 4.5 5 Đ.cơ quạt lò hơi A 4 1.1 4.1 4.27 6 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B 5 1.1 5.87 7.5 7 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B 6 1.1 6.6 7.5 8 Đ.cơ bơm nước lò hơi B 7 1.1 7.63 7.05 9 Đ.cơ quạt lò hơi B 8 1.1 5.87 8.3 10 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi C 5 1.1 5.87 10.92 11 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi C 6 1.1 6.6 10.92 12 Đ.cơ bơm nước lò hơi C 7 1.1 7.63 10.92 4
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 13 Đ.cơ quạt lò hơi C 8 1.1 5.87 11.63 o Công suất nhóm 1: 13 P1= ∑ Pi =17 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 1: 13 ∑ x .P i =1 i dmi 102984 . X= = = 6.06 (m) 13 17 ∑P i =1 dmi 13 ∑Y P i =1 i dm i 1128685 . Y= = = 6.64 (m) 13 17 ∑P i =1 dmi o Dời tủ về vị trí thuận lợi: X= 4.5 (m) Y= 13.5 (m) 2,Nhóm 2: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bồn quay A 9 22 21.7 5.34 2 Đ.cơ bồn quay A 9 22 21.48 6.4 3 Đ.cơ bồn quay B 10 11 21.7 9.5 o Công suất nhóm 2: 3 P2= ∑ Pi =55 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 2: 3 ∑X i =1 i * Pdmi 118866 . X= = = 21.612 (m) 3 55 ∑P i =1 dmi 3 ∑Y * P i =1 i dmi 36278 . Y= = = 6.6 (m) 3 55 ∑P i =1 dmi 5
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện o Dời tủ về vị trí thuận lợi: X= 24.6 (m) Y= 7.2 (m) 3,Nhóm 3: Chọn gốc toạ độ là góc trái phía trên của mặt bằng: STT Tên thiết bị KÍ HIỆU Pđm(KW) X(m) Y(m) 1 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11 4 3.52 14.5 2 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 11 4 6.8 14.5 3 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12 4 4.46 14.5 4 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 12 4 7.63 14.5 5 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13 4 5.28 14.5 6 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 13 4 8.8 14.5 7 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 14 4 3.52 15.4 8 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 15 4 5.28 23.3 o Công suất nhóm 3: 8 P3= ∑ Pi = 32 (KW) i =1 o Tâm phụ tải nhóm 3: 8 ∑Xi =1 i * Pdmi 18116 , X= = = 5.66 (m) 8 32 ∑P i =1 dmi 8 ∑Y * P i =1 i dmi 5028 , Y= = = 15.7125 (m) 8 32 ∑P i =1 dmi o Dời tủ về vị trí thuận lợi: 6
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện X = 10 (m) Y = 18.5 (m) B.TÍNH TỐN PHỤ TẢI : I.Cơ sở lý thuyết : 1, Xác định phụ tải tính tốn theo hệ số cực đại K max và công suất trung bình P tb ( còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả). Khi không có các số liệu cần thiết để áp dụng phương pháp tương đối đơn giản đã nêu ở trên, hoặc khi cần nâng cao độ chính xác của phụ tải tính tốn thì nên dùng phương pháp tính theo hệ số cực đại. Công thức tính: Ptt = k max .k sd .P ñm ; trong đó: P ñm : công suất định mức (W) k max ,k sd : hệ số cực đại và hệ số sử dụng. Hệ số sử dụng được tra trong các sổ tay, k max cũng được tra trong các sổ tay theo k sd và n hq . Phương pháp này đạt kết quả chính xác cao vì khi xác định số thiết bị hiệu quả n hq chúng ta đã xét tới một loạt các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của số thiết bị trong nhóm, số thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau về chế độ làm việc của chúng. Khi tính theo phương pháp này, trong một số trường hợp cụ thể ta dùng công thức sau: Trường hợp số thiết bị thực tế n< 4 và n hq < 4 phụ tải tính tốn được xác định theo công thức: n P tt nh = ∑ Pñmi i =1 Q tt nh = ∑ Q ñmi = P tt nh .tg ϕ nh 7
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện trong đo ù: P tt nh : công suất tác dụng của nhóm(KW) Q tt nh : công suất phản kháng của nhóm(KVAr) Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì: Sñm. añm S tt nh = 0,875 trong đó: S tt nh : công suất tính tốn biểu kiến của nhóm, KVA. S ñm : công suất biểu kiến định mức, KVA. a ñm : hệ số đóng điện của thiết bị. Trường hợp số thiết bị thực tế n ≥ 4 và n hq < 4 phụ tải tính tốn được tính theo n công thức: P tt = ∑ k pti .Pñmi i =1 n Q tt = ∑ Pñmi .k pti .tgϕ i i =1 trong đó k pti : hệ số phụ tải thiết bị thứ i. Nếu không có số liệu chính xác thì có thể lấy gần đúng như: k pt = 0,9 đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn. k pt = 0,75 đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Trường hợp số thiết bị thực tế n hq ≥ 4 thì P tt nh = k max .P tb nh n Với: P tb nh = k sdnh . ∑ Pñmi i =1 Q tb nh = Ptbnh . tg ϕ tbnh Nếu: + n hq > 10 thì Q tt nh = Q tb nh = P tb .tg ϕ tbnh + n hq ≤ 10 thì Q ttnh = 1,1 Q tbnh =1,1P tb .tg ϕ tbnh 2,Tính tốn phụ tải : - Công thức để tính dòng điện định mức của một thiết bị: Pñm I ñm = 3 .U d .Cos ϕ trong đó: Pñm = công suất định mức của thiết bị (KW). 8
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện U d = điện áp dây định mức của thiết bị (KV). Cos ϕ = hệ số công suất của thiết bị. - Dòng tính tốn của một nhóm thiết bị: S tt Ptt I tt = hoặc I tt = 3 .U d 3 .U d .Cosϕ tb trong đó: Ptt : công suất tính tốn tác dụng của một nhóm thiết bị. S tt : công suất tính tốn biểu kiến của một nhóm thiết bị. U d : điện áp dây (KV). Cosϕ tb : hệ số công suất trung bình của nhóm. Với: Cosϕ tb được tính như sau: n ∑ Cosϕ i .Pñmi Cosϕ tb = i =1 n ∑ Pñmi i =1 - Công thức tính thiết bị hiệu quả n hq : 2 ⎡n ⎤ ⎢∑ Pñmi ⎥ nhq = ⎣ i =n 1 ⎦ ∑ Pñmi i =1 2 - Công suất biểu kiến tính tốn của một nhóm thiết bị S tt nh : S tt nh = Ptt nh + Q 2 nh 2 tt - Dòng đỉnh nhọn của một thiết bị và nhóm: Phụ tải đỉnh nhọn được định nghĩa là phụ tải cực đại tức thời, xác định để tính ảnh hưởng khởi động thiết bị dùng điện. + Phụ tải đỉnh nhọn của một thiết bị chính là dòng mở máy (khởi động) và được tính như sau: I kñ = I ñn = I ñm .K mm Với: K mm = 2,5 nếu động cơ là loại rôto dây quấn. K mm = 5 ÷ 7 nếu động cơ là loại rôto lồng sóc. + Đối với một nhóm thiết bị dòng mở máy (đỉnh nhọn) được tính như sau: [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] trong đó: I mm max : dòng mở máy lớn nhất của một thiết bị trong nhóm. 9
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện I ñm (max) : dòng định mức của thiết bị có dòng mở máy lớn nhất. I tt : dòng tính tốn của nhóm thiết bị. Ksd: hệ số sử dụng của động cơ có dòng khởi động lớn nhất II.Tính tốn phụ tải cho từng tủ động lực: Tủ động lực1: cos ϕ STT Tên thiết bị Pđm(KW) tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) 0,8 1 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi A 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,8 2 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi A 2 0,75 0.7 3.8 19 0,75 3 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 2 0,88 0.7 4.05 20.2 0,75 4 Đ.cơ bơm nước lò hơi A 2 0,88 0.7 4.05 20.2 0,75 5 Đ.cơ quạt lò hơi A 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 6 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,8 7 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi B 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,75 8 Đ.cơ bơm nước lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 9 Đ.cơ quạt lò hơi B 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 10 Đ.cơ bơm dầu mồi lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,8 11 Đ.cơ bơm dầu đốt lò hơi C 1.1 0,75 0.7 2.1 10.5 0,75 12 Đ.cơ bơm nước lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 0,75 13 Đ.cơ quạt lò hơi C 1.1 0,88 0.7 2.23 11.15 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3 .U d .Cosϕ + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 10
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 13 ∑ Cosϕ .P i ñmi 13015 , Cosϕ tb = i =1 = = 0.765 13 17 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.765)] = 0.84 + Tính hệ số sử dụng của nhóm k sd của nhóm 13 ∑k sdi .Pñmi k sdnh = i =1 13 =0.7 ∑Pi =1 ñmi + Tính số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm: 2 ⎡ 13 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ nhqnh = ⎣ i =13 1 ⎦ =12 ∑ Pñmi 2 i =1 Tra bảng A2 tìm K max từ k sd và n hq suy ra K max =1.15 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau: Công suất trung bình của nhóm: 13 Ptb = k sdnh .∑ Pñmi = 0.7x17= 11.9 (KW). i =1 Công suất tác dụng tính tốn của nhóm: Pttnh = K max .Ptb Pttnh =1.15x11.9 = 13.685 (KW). Công suất phản kháng tính tốn của nhóm: Vì n hq =12 > 10 do đó Q ttnh = Q tb = Ptb .tg ϕ tb vậy: Q ttnh = 11.9 x 0.84 = 10 (Kvar). + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 13.685 2 + 10 2 = 16.95 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S 16,95 I ttnh = ttnh = = 25.75 (A) 3 .U d 3.0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm: [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] Với: I mm max = 101 (A), I ñm = 20.5 (A) , k sd = 0.7 , I ttnh = 25.75 (A) 11
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Vậy:Iđnnh = 112.4 (A) TĐL nhóm 2: cos ϕ STT Tên thiết bị Pđm(KW) tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) 1 0,7 47.75 238.75 Đ.cơ bồn quay A 22 1,02 0.6 2 0,7 0.6 47.75 238.75 Đ.cơ bồn quay A 22 1,02 3 0,7 0.6 23.875 119.37 Đ.cơ bồn quay B 11 1,02 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3 .U d .Cosϕ Kết quả tính tốn ghi trong bảng: + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 3 ∑ Cosϕ .P i ñmi 38.5 Cosϕ tb = i =1 = = 0.7 3 55 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.765)] = 1.02 + Tính hệ số sử dụng của nhóm k sd của nhóm 3 ∑k sdi .Pñmi 33 k sdnh = i =1 = = 0.6 3 55 ∑P i =1 ñmi + Tính số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm: 2 ⎡ 3 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ 552 n hqnh = ⎣ i =1 ⎦ = = 2.777 3 1089 ∑ Pñmi 2 i =1 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau: do số thiết bị thực tế n<4 và nhqnh = 2.777<4 nên phụ tải tính tốn được xác định theo công thức: n P tt nh = ∑ Pñmi = 55 (KW) i =1 12
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Q tt nh = ∑ Q ñmi = P tt nh .tg ϕ nh =55x1.02=56.1 (KVar) + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 55 2 + 56,1 2 = 78.56 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 78.56 I ttnh = = = 119.36 (A) 3 .U d 3.0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ I ñn = I mm max + I tt − I ñm (max) .k sd ] Với: I mm max = 238.75 (A), I ñm = 47.75 (A) , k sd = 0,6 , Ittnh = 119.36 (A) Vậy: I ñn = 329.46 (A) TĐL nhóm 3 : Pđm cos ϕ STT Tên thiết bị tgϕ ksd Iđm(A) Imm(A) (KW) 1 0,8 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 2 0,8 Đ.cơ bơm nước lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 3 0,8 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 4 0,8 Đ.cơ bơm Silicate lên tháp sấy 4 0,75 0.7 7.6 38 5 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 4 0,75 0.7 7.6 38 6 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 1 4 0,75 0.7 7.6 38 7 0,8 Đ.cơ bơm Silicate vào bể 2 4 0,75 0.7 7.6 38 8 0,8 Đ.cơ bơm nước sinh hoạt 4 0,75 0.7 7.6 38 Với Uđm=Ud=380 (V) + Tính dòng định mức của các thiết bị : Pñm I ñm = 3.Ud .Cosϕ Kết quả tính tốn ghi trong bảng: + Hệ số công suất của nhóm Cosϕ tb được tính như sau: 13
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện 8 ∑ Cosϕ .P i ñmi Cosϕ tb = i =1 8 = 0.8 ∑P i =1 ñmi Suy ra tgϕ tb = tg [arc cos(0.8)] = 0.75 + Tính hệ số sử dụng k sd và hệ số thiết bị hiệu quả n hq của nhóm : 8 ∑k sdi .Pñmi k sdnh = i =1 8 = 0.7 ∑P i =1 ñmi 2 ⎡8 ⎤ ⎢∑ .Pñmi ⎥ nhqnh = ⎣ i =1 8 ⎦ =8 ∑ Pñmi 2 i =1 Tra bảng A2 tìm K max từ k sd và n hq ta được K max =1.2 + Công suất tính tốn của nhóm được tính như sau : • Công suất trung bình của nhóm: 13 Ptb = k sdnh .∑ Pñmi = 0.7x32= 22.4 (KW). i =1 • Công suất tác dụng tính tốn của nhóm: Pttnh = K max .Ptb =1.2x22.4 = 26.88 (KW). • Công suất phản kháng tính tốn của nhóm: Vì n hq = 8 <10 do đó Q ttnh =1.1 Q tb = 1.1 Ptb .tg ϕ tb vậy : Q ttnh = 1.1x22.4x0.75=18.48 (Kvar). + Công suất biểu kiến tính tốn của nhóm: S ttnh = Pttnh + Q 2 = 2 ttnh 26.882+18.48 2 = 32.62 (KVA). + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 32.62 I ttnh = = = 49.56 (A) 3 .U d 3x0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ Idnnh = Immmax + Ittnh − Idm(max).ksdnh ] Với : I mm max = 38 (A), I ñm = 7.6 (A) , k sd = 0,7, Ittnh = 49.56 (A) Vậy : I ñn = 82.24 (A) 14
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện III.Tính tốn cho tủ phân phối chính : STT Tủ phân phối Xnh(m) Ynh(m) Pđm(KW) 1 Tủ phân phối nhóm 1 (TĐL1) 6.06 6.64 13.685 2 Tủ phân phối nhóm 2 (TĐL2) 21.621 6.6 55 3 Tủ phân phối nhóm 3 (TĐL3) 5.66 15.7 26.88 o Tâm phụ tải tủ chính : 3 ∑X j =1 j * Pdmj 14242 . X= = = 14.9 (m) 3 95.565 ∑P j =1 dmj 3 ∑Y j =1 j * Pdmj 876 Y= = = 9.16 (m) 3 95.565 ∑P j =1 dmj o Công suất tính tốn cho tủ chính của phân xưởng : 3 Pttpx = ∑ j =1 Pttnhj = 95.565 (KW) 3 Qttpx = ∑Q j =1 ttnhj = 84.58 (KVar) Suy ra : Sttpx = kdt Pttpx + Qttpx =114.856 (KVA) 2 2 Với : kdt =là hệ số đồng thời có giá trị từ 0.85 ÷ 1 ta chọn kdt = 0.9 (chỉ có 3 mạch chính dẫn đến các TĐL-bảng B16_trang B35_Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện) + Dòng tính tốn của nhóm : S ttnh 114.856 I ttnh = = = 174.5 (A) 3 .U d 3x0,38 + Dòng đỉnh nhọn của nhóm : [ Idnnh = Immmax + Ittnh − Idm(max).ksdnh ] Với : I mm max = 329.46(A), I ñm = 47.75 (A) , k sd = 0,68, Ittnh = 174.5 (A) Vậy : I ñn = 471.5 (A) o Dời tủ chính về vị trí thuận lợi : 15
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện X = 14 (m) Y = 18.5 (m) IV.Tính tốn bù hệ số công suất : 1. Ýù nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất : Nâng cao hệ số công suất cos ϕ là một trong những biện pháp quan trọng để tiết kiệm điện năng. Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q. Để tránh truyền tải một lượng Q khá lớn trên đường dây, người ta đặt gần các hộ dùng điện các máy sinh ra Q (tụ điện, máy bù đồng bộ) để cung cấp trực tiếp cho phụ tải, làm như vậy được gọi là bù công suất phản kháng. Khi có bù công suất phản kháng thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi, do đó hệ số công suất cos ϕ của mạch được nâng cao, giữa P, Q và góc ϕ có quan hệ như sau: Q ϕ = arctg P Khi hệ số cos ϕ được nâng cao thì đưa đến những hiệu quả sau: - Giảm được tổn thất công suất trong mạng điện. - Giảm được tổn thất điện áp trong mạng điện. - Tăng khả năng truyền tải của dây và MBA. 2. Xác định dung lượng bù: Dung lượng bù được xác định theo công thức sau: Qbù = Pttpx (tgϕ px − tgϕ ch ) trong đó: ϕ px =ứng với hệ số công suất(cos ϕ px ) của phân xưởng ϕ ch =ứng với hệ số công suất(cos ϕ ch ) của phân xưởng sau khi chọn hệ số cos ϕ ch = 0.9 ÷ 0.95 ta chọn cos ϕ ch =0.92 suy ra tg ϕ ch = 0.426 với :Pttpx = 95.565 (KW) , Qttpx = 84.58 (KVar), Sttpx = 114.856 (KVA) Pttpx 95,565 cos ϕ px = = = 0.832 suy ra tg ϕ px = 0.667 S ttpx 114,856 Suy ra : Qbù =95.565(0.667 - 0.426) =23 (KVar) Sau khi bù thì công suất của phân xưởng là: 16
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Spx(sau bù) =Kđt Pttpx + (Qttpx − Qbu ) 2 = 102.32 (KVA) 2 3. Chọn thiết bị bù : Với : Q buø = 23 ( KVar) Chọn loại thiết bị bù là tụ điện và dung lượng tụ cần phải chọn là:23 (Kvar) Với dung lượng như thế ta chọn bộ tụ: Loại: KC2-0.38-50-3Y3 Công suất định mức :50 Kvar Điện dung định mức : 1102 μF Kiểu tụ : đấu tam giác Sau khi chọn máy bù, công suất phản kháng được bù vào là: Q buø = 50(Kvar) Vậy sau khi bù công suất của phân xưởng là: Qttxb =Qttpx – Q buø = 84.58 – 50 = 34.58(Kvar) Pttx = 95.565 (KW) Spx(sau bù) = Kđt Pttpx + (Qttpx − Qbu ) 2 2 = 91.467 (KVA) Hệ số công suất sau khi đặt tụ bù: Qttxb 34.58 tg ϕ = = = 0.36 Pttx 95.565 suy ra : cos ϕ = 0.94 -Đối chiếu với cách tra bảng E.17 trang E_26 và E_27 –Hướng Dẫn Thiết Kế ø Lắp Đặt Điện (NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT) với cos ϕ =0.83 sau bù cos ϕ ch =0.92 thì Qtg= 0.243x Pttpx=0.243x95.565=23.2(Kvar) và cos ϕ =0.83 sau bù cos ϕ =0.94 thì Qtg= 0.31x Pttpx=0.31x95.565=29.6(Kvar) ta thấy: Qttxb = 34.58 (Kvar) so với Qthanhgóp =Qtg= 29.6 (Kvar) thì rõ ràng chênh lệch không đáng kể -Như vậy việc chọn máy bù có Q =50(Kvar) là hồn tồn hợp lý lúc đó hệ số công suất của phân xưởng được nâng lên 0.94 Sơ đồ nối dây máy bù 17
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Khi vận hành máy bù phải đảm bảo điều kiện sau : Tụ điện phải đặt ở nơi khô ráo, ít bụi bặm, không dễ nổ, dễ cháy và không có khí ăn mòn. + Điều kiện nhiệt : Phải giữ cho nhiệt độ không khí xung quanh tụ điện không vượt quá + 350C. + Điều kiện điện áp : phải giữ điện áp trên cực của tụ điện không vượt quá 110% điện áp định mức. Khi điện áp của mạng vượt quá giới hạn cho phép nói trên thì phải cắt tụ điện ra khỏi mạng. + Trong lúc vận hành nếu thấy tụ điện bị phình ra thì phải cắt ngay ra khỏi mạng, vì đó là hiện tượng của sự cố nguy hiểm, tụ có thể bị nổ. V.Chọn máy biến áp cho phân xưởng : 1. Cơ sở lý thuyết : Trong thực tế có nhiều phương pháp để chọn máy biến áp (MBA) sử dụng cho phân xưởng ,nhà máy ,xí nghiệp. Tuy nhiên ta chỉ giới thiệu một số phương pháp thường gặp để chọn. Thông thường trong thiết kế chọn MBA cho phân xưởng ta chỉ chọn từ 1 đến 2 MBA, ở đây ta giới thiệu hai phương pháp chọn MBA đó là: chọn MBA theo quá tải thường xuyên và chọn theo quá tải sự cố. Chọn MBA theo điều kiện quá tải sự cố: Khi chọn công suất MBA theo điều kiện quá tải sự cố, khi một MBA hư thì công suất định mức của MBA còn lại phải thỏa: S ttx S MBA ≥ k qtsc 18
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện trong đó:S MBA : công suất định mức của MBA Sttx : công suất phụ tải tổng của phân xưởng. kqtsc: hệ số quá tải sự cố. k qtsc = 1,4 nếu MBA đặt ở ngồi trời k qtsc = 1,3 nếu MBA đặt trong nhà Chọn MBA theo điều kiện quá tải thường xuyên: - Công suất MBA được chọn sẻ nhỏ hơn công suất của tồn phân xưởng tức là: S MBA < Sttpx - Từ đồ thị đặc trưng phụ tải phân xưởng ta chuyển về dạng đồ thị phụ tải hai bậc, và S 1 , S 2 được tính như sau: + S1= ∑ S2 .t i i ∑ti với: S i _ tính từ vùng quá tải trở đi trong thời gian ∑ t i = 10h, -Trong trường hợp có hai vùng quá tải thì tính S 1 từ vùng có diện tích quá tải lớn nhất về phía vùng quá tải còn lại. + S2 = ∑ S .t i 2 i ∑t i với: S i _ phần công suất quá tải. ∑ t i _ tổng thời gian quá tải. -Trong trường hợp có nhiều vùng quá tải thì chọn vùng quá tải có diện tích lớn nhất để tính. Sau khi tính được S 1 và S 2 ta tính hệ số quá tải và hệ số non tải: S1 hệ số non tải: k 1 = S dmMBA S2 hệ số quá tải: k 2 = S dmMBA -Từ k 1 , k 2 ta sẽ kiểm tra tình trạng làm việc của MBA bằng cách tra đồ thị 36 đường cong của MBA: nếu k 2 < k 2cp thì MBA chịu được quá tải, còn ngược lại thì không chịu được quá tải khi đó ta phải chọn lại MBA. Đồ thị phụ tải 19
- ĐAMH thiết kế cung cấp điện Đối với phân xưởng thì công suất phụ tải tổng là: S ttx = 91.467 (KVA). Để xưởng phát triển trong tương lai từ 5 đến 10 năm sau ta sẽ chọn công suất MBA lớn hơn phụ tải tổng của tồn phân xưởng. 2. Phương án chọn MBA: + Phương án 1: Chọn hai MBA như nhau có công suất SđmB = 50 (KVA) (loại 10/0.4) kiểm tra theo điều kiện quá tải sự cố: S ttx SđmB ≥ k qtsc 91,467 S dmB ≤ = 65,3( KVA ) 1,4 (do đặt MBA ngồi trời nên kqtsc = 1,4) Như vậy phương án này không thỏa mản điều kiện chọn máy. + Phương án 2: Chọn một MBA có công suất lớn hơn phụ tải tổng tồn phân xưởng. MBA được chọn như thế nên ta sẽ không kiểm tra điều kiện quá tải của MBA. Chọn MBA có công suất: S MBA =160 > 91.467 (KVA) MBA do ABB chế tạo có các thông số là : − S MBA =160(KVA), ΔPo =500(W), ΔPN =2950 (W) ,U N (%) = 4,5 − điện áp :10/0,4(KV) − kích thước :dài-rộng-cao :1260-770-1420 (m) − trọng lượng :820 (Kg) 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng
61 p |
1768 |
856
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng
89 p |
1121 |
646
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sửa chữa thiết bị điện
40 p |
479 |
275
-
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT
52 p |
532 |
269
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măng
89 p |
287 |
148
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường trung học phổ thông
139 p |
149 |
102
-
Báo cáo đồ án 1: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí - ĐH Công nghiệp TP. HCM
68 p |
132 |
86
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệp
41 p |
119 |
63
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho trường đại học
62 p |
48 |
39
-
Đồ án Điện lực: Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sản xuất công nghiệp
62 p |
44 |
33
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí
69 p |
46 |
31
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện cho trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
74 p |
39 |
26
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Hải Sơn
87 p |
36 |
22
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho Công ty cổ phần Hàng Kênh - An Lão - Hải Phòng
81 p |
19 |
8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ, đi sâu thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng Acid Photphoric
76 p |
22 |
8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần sắt tráng men – nhôm Hải Phòng
85 p |
15 |
8
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho Công ty Đóng tàu Phà Rừng
64 p |
14 |
7
-
Đồ án: Thiết kế cung cấp điện và năng lượng mặt trời - ĐH Công nghiệp TP.HCM
64 p |
8 |
6

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)


text:
Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5
lượt xem 125
download
Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
Về kiến thức: Học sinh nắm được các khái niệm về phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng. +/Về kỹ năng : - Học sinh lập được phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng thoả mãn một số điều kiện cho trước. -Xác định được vectơ chỉ phương , điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đuờng thẳng . +/Về tư duy : -Có thái độ học tập nghiêm túc ,tinh thần hợp tác , tích cực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức . -Rèn...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
- Ngày soạn:27 / 3 /2009 Tuần :29,30 Lớp 12A1 Tiết :38,39 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG I.Mục tiêu: +/ Về kiến thức: Học sinh nắm được các khái niệm về phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng. +/Về kỹ năng : - Học sinh lập được phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng thoả mãn một số điều kiện cho trước. -Xác định được vectơ chỉ phương , điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đuờng thẳng . +/Về tư duy : -Có thái độ học tập nghiêm túc ,tinh thần hợp tác , tích cực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức . -Rèn tư duy tưởng tuợng, biết qui lạ vè quen . II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +/Giáo viên : sgk , giáo án, thước kẻ, bảng phụ,phiếu học tập. +/Học sinh : sgk, nắm vững các kiến thức về vectơ, phương trình , hệ phương trình . III.Tiến trình lên lớp: 1.ổn định lớp (2’) 2. Kiểm tra bài cũ: HĐ1: Kiểm tra các kiến thức về : CH 1: Nêu điều kiên để 2 vectơ u và vectơ v cùng phương . CH2: Viết phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua 3 điểm : A(1;3;-3) ; B(-2;1;0) ; C(0;3;-2) 3. Bài mới : HĐ 1 : Phương trình tham số của đường thẳng : Hoạt động của gv Hoạt động của hs HĐTP1: Hình thành k/n pt tham số : Gv đ/n vectơ chỉ phương của đường thẳng d Goi 1 hs Trả lời các câu hỏi CH1:Nêu đ/k cần và đủ để điểm M (x;y;z) nằm trên đt d ? Gv gợi ý : xét 2 vectơ: TL1: ∃ t ∈ R sao cho : M 0 M và u ≠ 0 M 0 M = t u (*) +/ Từ câu trả lời (*) của h/s g/v dẫn dắt tới mệnh đề : M 0 M =t u TL2: Với mỗi t ∈ R pt trên cho ta 1 nghiệm (x;y;z) ⎧ x = x + ta ⎪ là toạ đô của 1đ ∈ d ⇔ ⎨ y = y o + tb (t ∈ R) ⎪ z = z + tc ⎩ o +/ Cuối cùng gv kết luận : phương trình tham số của đt HS trảlờiCH1,CH2vàCH3 ( có nêu đ/k ngược lại ) TL1: vêcto chỉ phương của đt d là : u = (2;- CH2:Như vậy với mỗi t ∈ R ở 1;-2) hệ pt trên cho ta bao nhiêu điẻm thuộc đt d ? TL2: với t 1 =1 tacó :M 1 (1;1;-2) HĐTP2: Củng cố HĐ2 vớit 2 =-2tacó:M 2 (-5;4;-4) +/Treo bảng phụ với n/ d: TL3:*/ với A(1;1;2) Cho đthẳng d có pt tham số
- ⎧ x = −1 + 2t ⎧1 = −1 + 2t ⎧t = 1 ⎪ ⎪ ⎪ Sau: ⎨ y = 2 − t (t ∈ R) Vì ⎨1 = 2 − t ⇒ ⎨t = 1 ⎪ z = −2t ⎪2 = −2t ⎪t = −1 ⎩ ⎩ ⎩ Và gọi hs trả lời các câu hỏi ⇒ A∉ d CH1: Hãy tìm 1 vectơ chỉ phương của đt d ? */ với B(3;0;-4) CH2: Xác định các điểm thuộc d ứng với t=1,t=-2 ? ⎧t = 2 CH3:Trong 2điểm : ⎪ T/tự tacó ⎨t = 2 ⇒ B ∈ d A(1;1;2) ; B(3;0;-4) điểm ⎪t = 2 Nào ∈ d, điểm nào ∉ d. ⎩ CH4:Viết pt tham số đ/t đi qua điêmM(1;0;1)và // đt d . TL4: Pt đt cần tìm là: ⎧ x = 1 + 2t ⎪ ⎨ y = −t (t ∈ R) ⎪ z = 1 − 2t ⎩ +/Cuối cùng gv kết luận HĐTP2.
- HĐ3 : Phương trình chính tắc của đường thẳng : Hoạt động của gv Hoạt động của hs TL1: HĐTP1: tiếp cân và hình thành k/n: ta được hệ pt : +/ Nêu vấn đề : x − xo y − y o z − z o = = Cho đt d có pt tham số (1) gsử với abc ≠ 0.Bằng cách rút a b c t hãy xác lập đẳng thức độc lập đối với t ? TL 2: Ta cần biết một điểm và một vectơ chỉ phương của nó . +/ kếtluận : khắc sâu 2 loại pt của một đ/t và nêu câu hỏi Hs thảo luận ở nhóm Gv cho các nhóm cử củng cố: Như vậy để viết pt tham số hoặc pt chính tắc đại của đt ta cần điều kiện gì ? diên lên bảng giải. Đdiên nhóm1lên bảng giải câu 1: HĐTP2:củngcố và mở rộng k/n ( hình thức h/đ nhóm ) 1/+/Cho x = 0.ta có hpt : +/ Phát PHT1(nd: phụ lục) ⎧2 y + 2 y = −6 cho các nhóm ⎨ ⎩ y + z = −1 +/Cho h/s các nhóm thảo luận giải hệ pt ta được điểm M = (0;-5;4) thuộc +/Gọi h/s đại diên các nhóm 1,3 lên bảng giải ,cả lớp thep dỏi . d +/ Sau cho h/s các nhóm phát biểu +/gọi nα = (-2;2;1) nα ' = (1;1;1) ta có [ ] ⇒ u = uα ;uα ' =(1;3;-4)là vectơ Đdiên nhóm3lên bảng giải câu2: ⎧x = t ⎪ ⎨ y = −5 + 3t (t ∈ R) ⎪ z = 4 − 4t ⎩ Pt chính tắc : x y+5 z−4 +/Gv sửa và tiếp tục đặt v/đ = = Nêu cách giải khác ? 1 3 −4 TL:có 2 cách khác là : . +Tìm 2 điểm phân biệt trên d, rồi viết pt đt đi qua 2 điểm đó . +/Cho x = t .rồi tìm y;z theo t .suy ra pt t/s +/ Cuối cùng gv tổng kết HĐ cần tìm ( hoặc y=t,hoặc z=t) 4.Cuûng coá : -ptct vaø ptts cuûa ñöôøng thaúng - Phöông phaùp vieát Tieát 2 : Hoạt động của gv Hoạt động của hs HĐTP1: Ví dụ1 Gv treo bảng phụ với nội dung Trong không gian Oxyz cho tứ diên ABCD với : Bg v/d1:
- A(-3;0;2);B(2;0;0);C(4;-6;4); 1/ Đt BC có véctơ chỉ phương là : D(1;-2;0) BC = (2;-6;4) ,đt qua điểm A(-3;0;2) 1/Viết pt chính tắc đường thẳng qua A song song với ⇒ pt chính tắc đt BC là : cạnh BC? x+3 y z−2 2/Viết pt tham số đường cao của tứ diện ABCD hạ từ = = 2 −6 4 đỉnh C? 2/ Ta có : 3/ Tìm toạ độ hình chiếu H AB = (5;0;-2) . AD = (4:-2;-2) của C trên mp (ABD) ⇒ vectơ pháp tuyến của mp(ABD) +/ Gv cho1 h/s xung phong lên bảng, g/v nêu câu hỏi gợi [ ] là : AB, AD = (-4;2;-10) ý đ/v học sinh đó và cả lớp theo dỏi: ⇒ vectơ chỉ phương đường cao ở câu1: Vectơ chỉ phương của đ/t BC là gì? của tứ diện hạ từ đỉnh C là : ở câu 2: Vectơ chỉ phương của đường cao trên là vectơ u = (-2; 1;-5) nào ? ⇒ pt t/s đt cần tìm là : ở câu 3 : Nêu cách xác định ⎧ x = 4 − 2t điểm H.Suy ra cách tìm điểm H . ⎪ ⎨y = −6 + t ⎪ z = 4 − 5t Sau đó gv cho h/s trình bày lời giải ⎩ 3/ pt t/s đường cao CH là : ⎧ x = 4 − 2t ⎪ ⎨ y = −6 + t ⎪ z = 4 − 5t ⎩ Pt măt phẳng (ABD) Là : 2x –y +5z - 4 = 0 Vậy toạ độ hình chiếu H là nghiệm của hpt sau : ⎧ x = 4 − 2t ⎧t = 1 ⎪ y = −6 + t ⎪x = 2 ⎪ ⎪ ⎨ ⇔ ⎨ ⎪ z = 4 − 5t ⎪ y = −5 ⎪2 x − y + 5 z − 4 = 0 ⎩ ⎪ z = −1 ⎩ Vậy H = (2;-5;-1) +/ Cuối cùng gv chỉnh sửa và kết luận. Hs thảo luận ở nhóm HĐTP2: Ví dụ2 Nhóm cử đại diên lên Hình thức h/đ nhóm bảng giải +/Phát PHT2 (nd: phụ lục) 2 đường thẳng d 1 và d 2 lần lươt có vectơ cho h/s các nhóm +/Cho đaị diện 1 nhóm lên giải chỉ phương là : u1 = (-3;1;1) u 2 = (1;2;3) ⇒ vectơ chỉ phương d 3 là: +/ Cuối cùng gv cho hs phát biểu và tổng kết hoạt động [ ] u 3 = u1 ;u 2 = (1;10;-7) ⇒ pt chính tắc đ/t d 3 cần tìm là: x y −1 z −1 = = 1 10 −7 5.Củng cố :+/Gv gọi khái quát sơ lược kiến thức trọng tâm toàn bài . +/Gv treo bảng phụ và cho học sinh xung phong đứng tại chổ giải thích và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
- ⎧ x = 2t ⎪ 1/ Cho đường thẳng d : ⎨ y = 1 − t pt nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d : ⎪z = 2 + t ⎩ ⎧ x = 2 − 2t ⎧ x = 4 + 2t ⎧ x = 4 − 2t ⎧ x = 2t ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ A/ ⎨ y = −t B/ ⎨ y = −1 − t C/ ⎨ y = 1 + t D/ ⎨ y = 1 + t ⎪z = 3 + t ⎪z = 4 + t ⎪z = 4 − t ⎪z = 2 + t ⎩ ⎩ ⎩ ⎩ ⎧ x = 1 + 2t ⎪ 2/Cho đường thẳng d : ⎨ y = t pt nào sau đây là phương trình chính tắc của đt d : ⎪ z = −2 − t ⎩ x − 3 y −1 z − 3 x − 3 y −1 z + 2 x −1 y z+2 x − 3 y +1 z + 3 A/ = = B/ = = C/ = = D/ = = 2 1 −1 2 1 −1 −2 −1 1 −2 −1 1 ĐÁP ÁN : 1/ B ; 2/ C ………………………………………………………………………………………………………… phụ lục: PHT1: Cho 2 mặt phẳng cắt nhau ( α ) và ( α ’) lần lượt có pt : ( α ) : -2x+2y+z+6 = 0 ( α ’): x +y +z +1 = 0 1/gọi d là giao tuyến của( α ) và ( α ’) tìm toạ độ một điểm thuộc d và một vectơ chỉ phương của d 2/ Viết pt tham số và pt chính tắc của đt d . PHT2 :Cho 2 đường thẳng d 1 và d 2 lần lượt có pt : x −1 y + 2 z d1: = = −3 1 1 ⎧x = t ⎪ d 2 : ⎨ y = −1 + 2t ⎪ z = 3 + 3t ⎩ Viết pt chính tắc của đt d 3 đi qua điểm M =(0;1;1) và vuông góc với cả d 1 và d 2 5.Daën doø : - veà laøm caùc baøi taäp sgk - Chuaån bò baøi cuûa tieát hoïc hoâm sau 6.Ruùt kinh nghieäm:
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Phương trình đường thẳng
6 p | 814 | 306
-
Tài liệu toán " Hệ phương trình chứa căn bậc 2 "
4 p | 652 | 226
-
Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng thường gặp
2 p | 238 | 143
-
ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG
6 p | 522 | 132
-
CÁC BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG
39 p | 158 | 71
-
Phương trình đường thẳng 3
2 p | 432 | 65
-
Luyện tập phương trình đường tròn
5 p | 249 | 52
-
Hình học 10 - chuyên đề Phương trình đường thẳng
8 p | 161 | 50
-
Giáo án Hình Học lớp 10: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)
5 p | 165 | 35
-
Bài giảng Ôn tập hình học giải tích trong không gian: Phương trình đường thẳng
90 p | 98 | 25
-
Toán học lớp 10: Phương trình đường thẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p | 37 | 21
-
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
5 p | 65 | 17
-
Toán học lớp 10: Phương trình chứa căn (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p | 24 | 16
-
Toán học lớp 10: Phương trình đường thẳng (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p | 28 | 10
-
Toán học lớp 11: Một số kĩ thuật giải phương trình lượng giác (phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p | 19 | 10
-
Bài giảng Ôn tập hình học giải tích trong không gian: Phương trình đường thẳng 2
58 p | 60 | 10
-
Toán học lớp 10: Lập phương trình đường thẳng có yếu tố góc và khoảng cách- Thầy Đặng Việt Hùng
2 p | 33 | 8

markdown:
# Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5
![](images/blank.gif)
![](images/blank.gif)
lượt xem 125
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20091209/huyenmy2204/80x100/chuongiii_3_muc1va2_ptct_ptts_dt_vd_0093.jpg)
##
Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Về kiến thức: Học sinh nắm được các khái niệm về phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng. +/Về kỹ năng : - Học sinh lập được phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng thoả mãn một số điều kiện cho trước. -Xác định được vectơ chỉ phương , điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đuờng thẳng . +/Về tư duy : -Có thái độ học tập nghiêm túc ,tinh thần hợp tác , tích cực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức . -Rèn...
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Phương trình đường thẳng_Chương 1, 2
- Ngày soạn:27 / 3 /2009 Tuần :29,30 Lớp 12A1 Tiết :38,39 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG I.Mục tiêu: +/ Về kiến thức: Học sinh nắm được các khái niệm về phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng. +/Về kỹ năng : - Học sinh lập được phương trình tham số , phương trình chính tắc của đường thẳng thoả mãn một số điều kiện cho trước. -Xác định được vectơ chỉ phương , điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đuờng thẳng . +/Về tư duy : -Có thái độ học tập nghiêm túc ,tinh thần hợp tác , tích cực hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức . -Rèn tư duy tưởng tuợng, biết qui lạ vè quen . II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: +/Giáo viên : sgk , giáo án, thước kẻ, bảng phụ,phiếu học tập. +/Học sinh : sgk, nắm vững các kiến thức về vectơ, phương trình , hệ phương trình . III.Tiến trình lên lớp: 1.ổn định lớp (2’) 2. Kiểm tra bài cũ: HĐ1: Kiểm tra các kiến thức về : CH 1: Nêu điều kiên để 2 vectơ u và vectơ v cùng phương . CH2: Viết phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua 3 điểm : A(1;3;-3) ; B(-2;1;0) ; C(0;3;-2) 3. Bài mới : HĐ 1 : Phương trình tham số của đường thẳng : Hoạt động của gv Hoạt động của hs HĐTP1: Hình thành k/n pt tham số : Gv đ/n vectơ chỉ phương của đường thẳng d Goi 1 hs Trả lời các câu hỏi CH1:Nêu đ/k cần và đủ để điểm M (x;y;z) nằm trên đt d ? Gv gợi ý : xét 2 vectơ: TL1: ∃ t ∈ R sao cho : M 0 M và u ≠ 0 M 0 M = t u (*) +/ Từ câu trả lời (*) của h/s g/v dẫn dắt tới mệnh đề : M 0 M =t u TL2: Với mỗi t ∈ R pt trên cho ta 1 nghiệm (x;y;z) ⎧ x = x + ta ⎪ là toạ đô của 1đ ∈ d ⇔ ⎨ y = y o + tb (t ∈ R) ⎪ z = z + tc ⎩ o +/ Cuối cùng gv kết luận : phương trình tham số của đt HS trảlờiCH1,CH2vàCH3 ( có nêu đ/k ngược lại ) TL1: vêcto chỉ phương của đt d là : u = (2;- CH2:Như vậy với mỗi t ∈ R ở 1;-2) hệ pt trên cho ta bao nhiêu điẻm thuộc đt d ? TL2: với t 1 =1 tacó :M 1 (1;1;-2) HĐTP2: Củng cố HĐ2 vớit 2 =-2tacó:M 2 (-5;4;-4) +/Treo bảng phụ với n/ d: TL3:*/ với A(1;1;2) Cho đthẳng d có pt tham số
- ⎧ x = −1 + 2t ⎧1 = −1 + 2t ⎧t = 1 ⎪ ⎪ ⎪ Sau: ⎨ y = 2 − t (t ∈ R) Vì ⎨1 = 2 − t ⇒ ⎨t = 1 ⎪ z = −2t ⎪2 = −2t ⎪t = −1 ⎩ ⎩ ⎩ Và gọi hs trả lời các câu hỏi ⇒ A∉ d CH1: Hãy tìm 1 vectơ chỉ phương của đt d ? */ với B(3;0;-4) CH2: Xác định các điểm thuộc d ứng với t=1,t=-2 ? ⎧t = 2 CH3:Trong 2điểm : ⎪ T/tự tacó ⎨t = 2 ⇒ B ∈ d A(1;1;2) ; B(3;0;-4) điểm ⎪t = 2 Nào ∈ d, điểm nào ∉ d. ⎩ CH4:Viết pt tham số đ/t đi qua điêmM(1;0;1)và // đt d . TL4: Pt đt cần tìm là: ⎧ x = 1 + 2t ⎪ ⎨ y = −t (t ∈ R) ⎪ z = 1 − 2t ⎩ +/Cuối cùng gv kết luận HĐTP2.
- HĐ3 : Phương trình chính tắc của đường thẳng : Hoạt động của gv Hoạt động của hs TL1: HĐTP1: tiếp cân và hình thành k/n: ta được hệ pt : +/ Nêu vấn đề : x − xo y − y o z − z o = = Cho đt d có pt tham số (1) gsử với abc ≠ 0.Bằng cách rút a b c t hãy xác lập đẳng thức độc lập đối với t ? TL 2: Ta cần biết một điểm và một vectơ chỉ phương của nó . +/ kếtluận : khắc sâu 2 loại pt của một đ/t và nêu câu hỏi Hs thảo luận ở nhóm Gv cho các nhóm cử củng cố: Như vậy để viết pt tham số hoặc pt chính tắc đại của đt ta cần điều kiện gì ? diên lên bảng giải. Đdiên nhóm1lên bảng giải câu 1: HĐTP2:củngcố và mở rộng k/n ( hình thức h/đ nhóm ) 1/+/Cho x = 0.ta có hpt : +/ Phát PHT1(nd: phụ lục) ⎧2 y + 2 y = −6 cho các nhóm ⎨ ⎩ y + z = −1 +/Cho h/s các nhóm thảo luận giải hệ pt ta được điểm M = (0;-5;4) thuộc +/Gọi h/s đại diên các nhóm 1,3 lên bảng giải ,cả lớp thep dỏi . d +/ Sau cho h/s các nhóm phát biểu +/gọi nα = (-2;2;1) nα ' = (1;1;1) ta có [ ] ⇒ u = uα ;uα ' =(1;3;-4)là vectơ Đdiên nhóm3lên bảng giải câu2: ⎧x = t ⎪ ⎨ y = −5 + 3t (t ∈ R) ⎪ z = 4 − 4t ⎩ Pt chính tắc : x y+5 z−4 +/Gv sửa và tiếp tục đặt v/đ = = Nêu cách giải khác ? 1 3 −4 TL:có 2 cách khác là : . +Tìm 2 điểm phân biệt trên d, rồi viết pt đt đi qua 2 điểm đó . +/Cho x = t .rồi tìm y;z theo t .suy ra pt t/s +/ Cuối cùng gv tổng kết HĐ cần tìm ( hoặc y=t,hoặc z=t) 4.Cuûng coá : -ptct vaø ptts cuûa ñöôøng thaúng - Phöông phaùp vieát Tieát 2 : Hoạt động của gv Hoạt động của hs HĐTP1: Ví dụ1 Gv treo bảng phụ với nội dung Trong không gian Oxyz cho tứ diên ABCD với : Bg v/d1:
- A(-3;0;2);B(2;0;0);C(4;-6;4); 1/ Đt BC có véctơ chỉ phương là : D(1;-2;0) BC = (2;-6;4) ,đt qua điểm A(-3;0;2) 1/Viết pt chính tắc đường thẳng qua A song song với ⇒ pt chính tắc đt BC là : cạnh BC? x+3 y z−2 2/Viết pt tham số đường cao của tứ diện ABCD hạ từ = = 2 −6 4 đỉnh C? 2/ Ta có : 3/ Tìm toạ độ hình chiếu H AB = (5;0;-2) . AD = (4:-2;-2) của C trên mp (ABD) ⇒ vectơ pháp tuyến của mp(ABD) +/ Gv cho1 h/s xung phong lên bảng, g/v nêu câu hỏi gợi [ ] là : AB, AD = (-4;2;-10) ý đ/v học sinh đó và cả lớp theo dỏi: ⇒ vectơ chỉ phương đường cao ở câu1: Vectơ chỉ phương của đ/t BC là gì? của tứ diện hạ từ đỉnh C là : ở câu 2: Vectơ chỉ phương của đường cao trên là vectơ u = (-2; 1;-5) nào ? ⇒ pt t/s đt cần tìm là : ở câu 3 : Nêu cách xác định ⎧ x = 4 − 2t điểm H.Suy ra cách tìm điểm H . ⎪ ⎨y = −6 + t ⎪ z = 4 − 5t Sau đó gv cho h/s trình bày lời giải ⎩ 3/ pt t/s đường cao CH là : ⎧ x = 4 − 2t ⎪ ⎨ y = −6 + t ⎪ z = 4 − 5t ⎩ Pt măt phẳng (ABD) Là : 2x –y +5z - 4 = 0 Vậy toạ độ hình chiếu H là nghiệm của hpt sau : ⎧ x = 4 − 2t ⎧t = 1 ⎪ y = −6 + t ⎪x = 2 ⎪ ⎪ ⎨ ⇔ ⎨ ⎪ z = 4 − 5t ⎪ y = −5 ⎪2 x − y + 5 z − 4 = 0 ⎩ ⎪ z = −1 ⎩ Vậy H = (2;-5;-1) +/ Cuối cùng gv chỉnh sửa và kết luận. Hs thảo luận ở nhóm HĐTP2: Ví dụ2 Nhóm cử đại diên lên Hình thức h/đ nhóm bảng giải +/Phát PHT2 (nd: phụ lục) 2 đường thẳng d 1 và d 2 lần lươt có vectơ cho h/s các nhóm +/Cho đaị diện 1 nhóm lên giải chỉ phương là : u1 = (-3;1;1) u 2 = (1;2;3) ⇒ vectơ chỉ phương d 3 là: +/ Cuối cùng gv cho hs phát biểu và tổng kết hoạt động [ ] u 3 = u1 ;u 2 = (1;10;-7) ⇒ pt chính tắc đ/t d 3 cần tìm là: x y −1 z −1 = = 1 10 −7 5.Củng cố :+/Gv gọi khái quát sơ lược kiến thức trọng tâm toàn bài . +/Gv treo bảng phụ và cho học sinh xung phong đứng tại chổ giải thích và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
- ⎧ x = 2t ⎪ 1/ Cho đường thẳng d : ⎨ y = 1 − t pt nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d : ⎪z = 2 + t ⎩ ⎧ x = 2 − 2t ⎧ x = 4 + 2t ⎧ x = 4 − 2t ⎧ x = 2t ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ A/ ⎨ y = −t B/ ⎨ y = −1 − t C/ ⎨ y = 1 + t D/ ⎨ y = 1 + t ⎪z = 3 + t ⎪z = 4 + t ⎪z = 4 − t ⎪z = 2 + t ⎩ ⎩ ⎩ ⎩ ⎧ x = 1 + 2t ⎪ 2/Cho đường thẳng d : ⎨ y = t pt nào sau đây là phương trình chính tắc của đt d : ⎪ z = −2 − t ⎩ x − 3 y −1 z − 3 x − 3 y −1 z + 2 x −1 y z+2 x − 3 y +1 z + 3 A/ = = B/ = = C/ = = D/ = = 2 1 −1 2 1 −1 −2 −1 1 −2 −1 1 ĐÁP ÁN : 1/ B ; 2/ C ………………………………………………………………………………………………………… phụ lục: PHT1: Cho 2 mặt phẳng cắt nhau ( α ) và ( α ’) lần lượt có pt : ( α ) : -2x+2y+z+6 = 0 ( α ’): x +y +z +1 = 0 1/gọi d là giao tuyến của( α ) và ( α ’) tìm toạ độ một điểm thuộc d và một vectơ chỉ phương của d 2/ Viết pt tham số và pt chính tắc của đt d . PHT2 :Cho 2 đường thẳng d 1 và d 2 lần lượt có pt : x −1 y + 2 z d1: = = −3 1 1 ⎧x = t ⎪ d 2 : ⎨ y = −1 + 2t ⎪ z = 3 + 3t ⎩ Viết pt chính tắc của đt d 3 đi qua điểm M =(0;1;1) và vuông góc với cả d 1 và d 2 5.Daën doø : - veà laøm caùc baøi taäp sgk - Chuaån bò baøi cuûa tieát hoïc hoâm sau 6.Ruùt kinh nghieäm:
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Phương trình đường thẳng
6 p |
814 |
306
-
Tài liệu toán " Hệ phương trình chứa căn bậc 2 "
4 p |
652 |
226
-
Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng thường gặp
2 p |
238 |
143
-
ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG
6 p |
522 |
132
-
CÁC BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG
39 p |
158 |
71
-
Phương trình đường thẳng 3
2 p |
432 |
65
-
Luyện tập phương trình đường tròn
5 p |
249 |
52
-
Hình học 10 - chuyên đề Phương trình đường thẳng
8 p |
161 |
50
-
Giáo án Hình Học lớp 10: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)
5 p |
165 |
35
-
Bài giảng Ôn tập hình học giải tích trong không gian: Phương trình đường thẳng
90 p |
98 |
25
-
Toán học lớp 10: Phương trình đường thẳng (Phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p |
37 |
21
-
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
5 p |
65 |
17
-
Toán học lớp 10: Phương trình chứa căn (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p |
24 |
16
-
Toán học lớp 10: Phương trình đường thẳng (Phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p |
28 |
10
-
Toán học lớp 11: Một số kĩ thuật giải phương trình lượng giác (phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng
2 p |
19 |
10
-
Bài giảng Ôn tập hình học giải tích trong không gian: Phương trình đường thẳng 2
58 p |
60 |
10
-
Toán học lớp 10: Lập phương trình đường thẳng có yếu tố góc và khoảng cách- Thầy Đặng Việt Hùng
2 p |
33 |
8

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close


text:
Có trên 5,867,663 câu trả lời!
Check our
Firefox Add-On
and
Chrome Extension
Home
Submit URL
Contact
Kết quả cho:
mau nha ong mat tien 5m
Bạn đang tìm kiếm thông tin về từ khóa
mau nha ong mat tien 5m
? Tại đây chúng tôi có đường dẫn tới thông tin liên quan đến từ khóa:
mau nha ong mat tien 5m
, được tìm kiếm từ khắp nơi trên Internet. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với những thông tin về
mau nha ong mat tien 5m
. Xin hãy theo đường dẫn sau để tới trang thông tin về
mau nha ong mat tien 5m
.
Click để tìm trên Google nếu bạn không tìm thấy nội dung bạn muốn.
Xem thêm thông tin về:
mau nha ong mat tien 5m
Nhập từ cần tìm, gõ Tiếng Việt cho kết quả tốt hơn
Thuỷ tiên khoe vú to trong nhà tắm
Lột đồ khoe hàng để kén chồng đại gia
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Choáng với ảnh nóng ngọc trinh lộ bướm
Bộ Truyen Sex của hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân
Cận cảnh dịch vụ ngủ cùng gái đẹp… không sex
Trâm Anh – Dáng mẫu gợi tình và gợi dục
Tàu nhanh – Nghỉ trưa của dân công sở
[18+] Tsubasa Amami – Này Em Ơi Em Đẹp Quá Đi Thôi
Gái dâm khoe cơ thể trắng nõn nà
phim99.net
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim sex nguoi voi cho
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim sex nguoi voi cho
|
xem gai coi chuong
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim sex nguoi voi cho
|
xem gai coi chuong
|
xem phim quan he nam nu
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim sex nguoi voi cho
|
xem gai coi chuong
|
xem phim quan he nam nu
|
anh girl xinh lo bim
|
phim99.net
|
phimtinhcamcap3
|
gainunglon.com
|
hayhonet.com
|
hình sex châu á
|
russian rape
|
caanthitnguoi
|
truyen sex 3d
|
girl sexxy
|
anh giao cau
|
clip gai nung lon
|
phimsexdongtinh
|
phimsex tre em
|
httpvungtrom.com
|
anhlauxanh.com.vn
|
phim sex nguoi voi cho
|
xem gai coi chuong
|
xem phim quan he nam nu
|
anh girl xinh lo bim
|
buom xinh chay nuoc
|
Xem mới nhất
© 2011 -
Xinh kieu Entertainment
- Công thông tin Hỏi Đáp các lĩnh vực.
Trang chủ
|
Điều khoản & Thỏa thuận
|
Liên hệ
|

Server: Apache

X-Cache: QuickCache vv2.1.1rc1 - file

X-CacheDebug-1: Cache scriptkey is set to /search.php

X-CacheDebug-2: Cache varkey is set to GET=a:1:{s:1:"q";s:23:"mau nha ong mat tien 5m";}

X-CacheDebug-3: Cachekey is set to d5abcfc91548418fe8150379a2ba6046

X-CacheDebug-4: Cachedata for d5abcfc91548418fe8150379a2ba6046 found, data restored

Content-Type: text/html; charset=Utf-8


text: Các bài test, kiểm tra IQ khi xin việc làm Lúc đi xin việc, tôi đã từng làm các bài test đầu vào của các cty như P&G, Nestle, LG... Dù tôi pass tất cả các bài thi kiểu này nhưng thật sự có một số câu tôi kô nghĩ ra hay đánh đại. Bạn tôi thì sức học cũng xêm xêm như tôi nhưng kô hiểu sao mỗi lần thi các bài test kiểu này thì bị out ngay từ vòng đầu. Tôi muốn hỏi các bác có ai biết trang web nào có các bài test tương tự thế này kô, vì bạn tôi khá giỏi mà lại bị out vì mấy cái vớ vẩn thế này thì bực quá, bản thân tôi cũng cũng muốn tìm hiểu thêm về các bài test kiểu này, đặng mở lớp luyện thi xin việc làm

Server: nginx

Cache-control: private, max-age=0

X-Frame-Options: SAMEORIGIN