text:
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20
lượt xem 51
download
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
Tham khảo tài liệu 'các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
- A. GIỚI THIỆU CHUNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cố xảy ra với thanh góp rất ít, nhưng vì thanh góp là đầu mối liên hệ của nhiều phần tử trong hệ thống nên khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp nếu không được loại trừ một cách nhanh chóng và tin cậy thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm tan rã hệ thống. Với thanh góp có thể không cần xét đến bảo vệ quá tải vì khả năng quá tải của thanh góp là rất lớn. Bảo vệ thanh góp cần thoả mãn những đòi hỏi rất cao về chọn lọc, khả năng tác động nhanh và độ tin cậy. II. NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ TRÊN THANH GÓP Các nguyên nhân gây ra sự cố trên thanh góp có thể là: Hư hỏng cách điện do già cỗi vật liệu. Quá điện áp. Máy cắt hư do sự cố ngoài thanh góp. Thao tác nhầm. Sự cố ngẫu nhiên do vật dụng rơi chạm thanh góp. Đối với hệ thống thanh góp phân đoạn hay hệ thống nhiều thanh góp cần cách ly thanh góp bị sự cố ra khỏi hệ thống càng nhanh càng tốt. Các dạng hệ thống thanh góp thường gặp như hình 3.1. Mỗi sơ đồ hệ thống thanh góp có chức năng và tính linh hoạt làm việc khác nhau đòi hỏi hệ thống bảo vệ rơle phải thoả mãn được các yêu cầu đó. Các dạng hệ thống bảo vệ thanh góp như sau: Kết hợp bảo vệ thanh góp với bảo vệ các phần tử nối với thanh góp. Bảo vệ so lệch thanh góp. Bảo vệ so sánh pha. Bảo vệ có khoá có hướng. Trong đó loại 1, 2 phù hợp cho các trạm vừa và nhỏ 3, 4 dùng cho các trạm lớn. a) Sơ đồ một b) Sơ đồ một thanh góp thanh góp phân đoạn bằng MC d/ Heô thoâng hai thanh gop co thanh gop vong c/ Heô thoâng hai thanh gop 95
- e) Heô thoâng hai thanh gop li f) Sơ đồ một rưỡi B. CÁC DẠNG BẢO VỆ THANH GÓP I. BẢO VỆ THANH GÓP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI KẾT VỚI THANH GÓP Hệ thống bảo vệ này bao gồm bảo vệ quá dòng điện hoặc bảo vệ khoảng cách của các phần tử nối vào thanh góp, nó có vùng bảo vệ bao phủ cả thanh góp. Khi ngắn mạch trên thanh góp sự cố được cách ly bằng bảo vệ của các phần tử liên kết qua thời gian của cấp thứ hai. I.1. Sơ đồ bảo vệ dòng điện: Hệ thống bảo vệ dùng các bảo vệ dòng điện của MBA, đường dây và bảo vệ dòng điện đặt ở thanh góp (hình 3.2). Khi ngắn mạch trên thanh góp cần thực hiện cắt máy cắt phân đoạn trước sau một thời gian trễ các máy cắt nguồn nối với thanh góp sự cố được cắt ra. Bảo vệ đặt trên thanh góp cần phối hợp với thời gian của bảo vệ đường dây nối với thanh góp. Phối hợp với bảo vệ đường dây: 51 t I = t Iñz+ ∆t MC I Bạo veô với t ñz là thời gian cắt nhanh đường dây. ng dađy Cấp thời gian thứ hai dự trữ cho cấp thứ hai của đường dây: t II = t ñz + ∆t, MC II Thời gian của bảo vệ dòng cực đại 51 51 của phần tử có nguồn phải lớn hơn thời gian của máy cắt: Hình 3.2: Bảo vệ dòng điện thanh cái t MBA = t II + ∆t. MC Để giảm thời gian loại trừ sự cố trên thanh góp xuống mức thấp nhất, cần khoá bảo vệ của phần tử nối với nguồn 96
- bằng các rơle của các lộ ra cấp điện cho phụ tải. 51 tTG tH & Khoa t1 t2 51 51 Hnh 3.3: Bạo veô dong ieôn thanh cai co tac oông lieđn hp I.2. Nguyên tắc thực hiện khoá rơle dòng (hình 3.3): Các phần tử nguồn có bảo vệ dòng cực đại có hai cấp thời gian tác động tH và tTG. Cấp thời gian tH được chọn phối hợp với bảo vệ các phần tử khác trong hệ thống, còn cấp thời gian tTG để loại trừ sự cố trên thanh góp, bé hơn nhiều so với tH. Khi sự cố trên đường dây ra, bảo vệ quá dòng của các lộ này gởi tín hiệu khoá mạch cắt với thời gian tTG của máy cắt nguồn, đồng thời đưa tín hiệu tác động cắt máy cắt thuộc đường dây bị sự cố. Thông thường sự cố trên đường dây ra sẽ được cắt với thời gian t1, t2 tuỳ theo vị trí điểm ngắn mạch. Nếu các bảo vệ hoặc máy cắt tương ứng từ chối tác động thì sau thời gian tH bảo vệ quá dòng ở phần tử phía nguồn sẽ tác động cắt máy cắt phía nguồn. Khi ngắn mạch trên thanh góp bảo vệ các xuất tuyến ra không khởi động nên không gởi tín hiệu khoá máy cắt phía nguồn và thanh góp sự cố được cắt ra với thời gian tTG. I.3. Dùng rơle định hướng công suất khoá bảo vệ nhánh có nguồn nối với thanh cái: Nguyên tắc thực hiện khoá bằng rơle định hướng công suất khi các phần tử nối với thanh góp có nguồn cung cấp từ hai phía. Rơle khoá tác động khi hướng công suất ngắn mạch ra khỏi thanh góp. Khi ngắn mạch trên một nhánh có nguồn phần tử định hướng công suất trên nhánh đó khởi động. Khi ngắn mạch trên thanh góp rơle định hướng công suất không khởi động và thanh góp được cắt ra khỏi nguồn. 1 2 1RI1 1RW RG 2RI1 2RW 1RI2 RG 2RI2 1RW 1RI 2RW 2RI Hnh 3.4: Bạo veô dong ieôn thanh gop dung RW khoa cac tac oông 97
- II. BẢO VỆ SO LỆCH THANH GÓP II.1. Các yêu cầu khi bảo vệ so lệch thanh góp: Sơ đồ sơ lệch thanh góp cần thoả mãn các yếu Vung I Vung tố sau: Phân biệt vùng tác động (tính chọn lọc). II Kiểm tra tính làm việc tin cậy. Kiểm tra mạch nhị thứ BI. II.1.1. Phân biệt vùng tác động: Một hệ thống thanh góp gồm có hai hay nhiều thanh góp khác nhau, khi có sự cố trên thanh góp nào Vung III hệ thống bảo vệ rơle phải cắt tất cả các máy cắt nối tới thanh góp đó. Để thực hiện yêu cầu này, mạch thứ cấp của tất cả các BI của một thanh góp nối song Hnh 3.5: Vung bạo veô heô song và nối với dây dẫn phụ, từ đó đưa vào rơle bảo thoâng hai thanh gop vệ thanh góp đó, khi nhánh nào được nối với thanh góp nào thì BI của nó sẽ được nối với dây dẫn phụ của thanh góp đó bằng tiếp điểm phụ của dao cách ly. Để đảm bảo, tất cả các điểm trên thanh góp nằm trong vùng bảo vệ được giới hạn bởi các BI. II.1.2. Kiểm tra mạch thứ cấp BI: Khi dây dẫn mạch BI bị đứt hay chạm chập sẽ gây ra dòng không cân bằng chạy vào rơle so lệch có thể rơle hiểu nhầm đưa tín hiệu đi cắt các máy cắt. Đối với bảo vệ thanh góp trong thực tế vận hành xác suất xảy ra hư hỏng mạch thứ cấp lớn nên hệ thống bảo vệ thanh góp cần có bộ phận phát hiện hư hỏng mạch thứ cấp BI. 87B 87B 87B 95 Hnh 3.6: S oă phat hieôn t mách Một trong những mạch đơn giản để phát hiện đứt mạch thứ cấp là dùng rơle phát hiện đứt mạch thứ BI (rơle 95 hình 3.7) đặt nối tiếp hay song song với mạch bảo vệ thanh góp (87B). 98
- 87B 87B 87B 95 Hnh 3.7: S oă phat hieôn t mách th dung rle noâi song song II.1.3. Kiểm tra tính làm việc tin cậy: Bảo vệ thanh góp làm việc nhầm sẽ gây thiệt hại to lớn nên hoạt động của sơ đồ phải luôn được kiểm tra. Hệ thống kiểm tra phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Hệ thống kiểm tra phải thực hiện bằng rơle khác làm việc độc lập với rơle chính (rơle K hình 3.8a) - Tác động nhanh như bảo vệ chính. - Nguồn cung cấp của rơle kiểm tra phải khác với nguồn cung cấp cho bảo vệ chính. - Nó cho tác động khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ và không tác động khi có ngắn mạch ngoài. I II E C1 C2 A D C1’ C2’ V C B Dađy daên phú C1 C2’ C2 C1’ V I II - I II V + Kieơm tra V I II K Hnh 3.8a: Bạo veô so leôch heô thoâng 2 thanh gop co thanh gop vong 99
- Trong sơ đồ trên có 3 vùng bảo vệ I K riêng biệt. Mỗi mạch nối với 1 bộ biến C1 dòng tạo thành vùng bảo vệ I, II và V. Caĩt C Mạch điều khiển máy cắt gồm các tiếp C1’ điểm của rơle phân biệt vùng bảo vệ II C2 ghép nối tiếp với tiếp điểm của rơle Caĩt B kiểm tra.Ví dụ khi xảy ra ngắn mạch C2’ trên thanh góp I, lúc đó đồng thời tiếp V điểm của rơle bảo vệ cho thanh góp I và tiếp điểm của rơle kiểm tra đóng mới đưa nguồn điều khiển cắt các máy Caĩt E cắt nối với thanh góp I. Caĩt A Caĩt D Hnh 3.8b: S oă mách ieău khieơn II.2. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle dòng điện: Nguyên lý so lệch cân bằng dòng hay áp thường được dùng bảo vệ thanh góp. Bảo vệ loại cân bằng áp (hình 3.9): Các cuộn thứ cấp BI được nối sao cho khi ngắn mạch ngoài và làm việc bình thường, sức điện động của chúng ngược chiều nhau trong mạch, rơle được mắc nối tiếp trong mạch dây dẫn phụ. - Khi ngắn mạch ngoài, cũng như khi làm việc bình thường có dòng phụ tải & & & & chạy qua, các sđđ ETI , ETII bằng nhau. Ví dụ I TI = I TII và n I = n II nên: & & & R = ETI − ETII I Z trong đó Z là tổng trở toàn mạch vòng. & & - Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ các sđđ ETI , ETII cộng nhau và tạo thành dòng trong rơle làm bảo vệ tác động. IR≠0 IR=0 ETI ETII ETI ETII N a/ b/ Hnh 3.9: S oă so leôch loái cađn baỉng ap 100
- Sơ đồ nguyên lý bảo vệ so lệch dòng thanh góp có hai mạch như hình 3.10. Vùng bảo vệ được giới hạn giữa các RI RI RI BI. Dòng điện không cân bằng khi ngắn mạch ngoài trong sơ đồ này thường rất lớn do: • Dòng từ hoá BI khác nhau. • Tải mạch thứ cấp BI khác nhau. • Mức độ bão hoà của BI do Hnh 3.10: S oă bạo veô so leôch dung rle dong thành phần không chu kỳ của dòng ieôn ngắn mạch gây ra khác nhau. Thời gian suy giảm của thành phần không chu kì được đánh giá bằng hằng số thời gian τ tuỳ thuộc vào loại phần tử nối kết với thanh góp bị sự cố. Một vài trị số τ tiêu biểu như sau: Máy phát cực lồi có cuộn cảm: 0,15sec. Máy phát cực lồi không có cuộn cảm: 0,3sec. Máy biến áp: 0,04sec. Đường dây: 0,04sec. Từ các số liệu trên ta nhận thấy nếu có máy phát nối với thanh góp, thành phần không chu kì của dòng ngắn mạch sẽ tồn tại lâu hơn và BI bị bão hoà nhiều hơn. Với bảo vệ so lệch dùng rơle dòng điện nên sử dụng đặc tính thời gian phụ thuộc để phối hợp với thời gian giảm dần của thành phần không chu kì dòng ngắn mạch. Để không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng bão hoà lõi thép của BI khi ngắn mạch ngoài, người ta dùng BI với lõi không phải là sắt từ (BI tuyến tính, lõi không khí). Ưu điểm của BI này là: - Không bị bão hoà. - Đáp ứng nhanh và không bị quá độ. - Tin cậy, dễ chỉnh định. R - Không nguy hiểm khi hở mạch thứ cấp. Tuy nhiên khuyết điểm của loại này là công suất đầu ra thứ cấp thấp và giá thành rất đắt. Sơ đồ dùng BI tuyến tính thường là sơ đồ so lệch cân bằng áp (hình 3.11). Khi ngắn mạch ngoài tổng dòng bằng không và điện thế đưa vào rơle bằng không. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ, hiệu điện thế suất hiện qua rơle Hnh 3.11: S oă so leôch cađn tổng trở và làm rơle tác động. baỉng ap II.3. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle dòng điện có hãm: Để khắc phục dòng không cân bằng lớn của bảo vệ so lệch thanh góp khi dùng rơle dòng điện người ta cũng có thể dùng rơle so lệch có hãm. Loại rơle này cung cấp một đại lượng hãm thích hợp để khống chế dòng không cân bằng khi ngắn mạch ngoài có dòng không cân bằng lớn. Dòng điện so lệch Isl (dòng làm việc) : &sl = & lv = & TI − & TII I I I I (3-1) Dòng điện hãm IH: I H = K( & TI + & TII ) & I I (3-2) ITI ITII Với K là hệ số hãm, K < 1. Trong chế độ làm việc bình thường, hay 87B Cuoôn lvieôc khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ, dòng điện Cuoôn ham Hnh 3.12: S oă nguyeđn ly bạo veô so leôch co ham 101
- làm việc sẽ bé hơn nhiều so với dòng điện hãm nên rơle so lệch không làm việc. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (ví dụ chỉ có một nguồn cung cấp đến thanh góp), lúc này: & lv = & TI > & H I I I (3-3) nên rơle so lệch sẽ làm việc. II.4. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle tổng trở cao (không hãm): Rơle so lệch tổng trở cao được mắc song song với điện trở R có trị số khá lớn. N1 Trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ (điểm Rle toơng tr cao N2), ta có: ∆& = & TI − & TII = 0 I I I (3-4) ITI R RL Nếu bỏ qua sai số của máy biến ITII dòng, thì dòng điện thứ cấp của BI chạy qua điện trở R có thể xem bằng không. N2 Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (điểm N1) toàn bộ dòng ngắn mạch sẽ Hnh 3.13: Bạo veô thanh gop baỉng chạy qua điện trở R tạo nên điện áp đặt rle so leôch toơng tr cao trên rơle rất lớn, rơle sẽ tác động. Sơ đồ (hình 3.14) trình bày phương án thực hiện bảo vệ rơle tổng trở cao đối với thanh góp. Để đơn giản, ta xét trường hợp sơ đồ thanh góp chỉ có hai phần tử (G, H) và máy biến dòng có thông số giống nhau. Rơle được mắc nối H RBIH RlH RlG G tiếp vời một điện trở ổn định RR, việc mắc nối tiếp một điện trở ổn định RR sẽ làm tăng tổng trở mạch rơle nên phần xµH RR INMT RBIG lớn dòng không cân bằng (do sự bão hoà xµG không giống nhau giữa các BI khi ngắn RL mạch ngoài) sẽ chạy trong mạch BI bị bão hòa có tổng trở thấp hơn, nghĩa là N2 RR có tác dụng phân dòng qua rơle. Nếu xem các máy biến dònghoàn Hnh 3.14: S oă thay theâ mách th caâp BI toàn giống nhau thì RBIG = RBIH (điện trở thứ cấp BI), dây dẫn phụ được đặc trưng bởi R1H và R1G (hình 3.14) và điện kháng mạch từ hóa xµH, xµG. Ở chế độ ngắn mạch ngoài, nếu các máy biến dòng không bị bão hòa thì xµH và xµG có trị số khá lớn nên dòng điện từ hóa có thể bỏ qua, dòng điện ra vào nút cân bằng nhau (định luật 1 Kirchoff) do đó phía thứ cấp BI không có dòng chạy qua rơle, rơle không tác động. Trường hợp tồi tệ nhất là máy biến dòng đặt trên phần tử có sự cố bão hòa hoàn toàn, giả thiết ngắn mạch ngoài ở nhánh H làm BI nhánh H bị bão hòa hoàn toàn (xµH = 0) nghĩa là biến dòng H không có tín hiệu đầu ra, tình trạng này được biểu thị bằng cách nối tắt xµH (hình 3.14). Máy biến dòng G cho tín hiệu đầu ra lớn hơn, không bị bão hòa. Dòng điện ngắn mạch phía thứ cấp ( INMT) phân bố qua các tổng trở nhánh gồm RlH, RBIH và nhánh rơle: Dòng điện qua rơle: I NMT (RlH + RBIH) IR = (3-5) RR + RlH + RBIH 102
- Nếu RR có giá trị nhỏ, IR sẽ gần bằng INMT, điều này là không cho phép. Mặt khác, nếu RR lớn khi đó IR giảm. Phương trình (3-5) có thể viết gần đúng với sai số cho phép như sau: I NMT (RlH + RBIH ) IR = (3-6) RR U R = I R .RR = I NMT .(RlH + RBIH ) (3-7) Muốn tăng độ nhạy của bảo vệ cần chọn BI có điện trở cuộn thứ RBI bé và giảm đến mức thấp nhất điện trở của dây dẫn nối từ BI đến rơle. Khi ngắn mạch trên thanh góp tất cả các dòng điện phía sơ cấp đều chạy vào thanh góp, ở phía thứ cấp tất cả các dòng điện đều chạy vào rơle, có thể gây quá điện áp trên cực của rơle. Để chống quá áp cho rơle có thể mắc song song 1 điện trở phi tuyến với rơle. Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng sơ đồ này là: - Tỉ số BI của tất cả các nhánh giống nhau. - Điện thế thứ cấp BI đủ lớn. - Điện trở cuộn dây thứ cấp BI nhỏ. - Tải dây dẫn phụ nhỏ. III. BẢO VỆ SO SÁNH PHA Bảo vệ so sánh pha dòng điện đi vào và đi ra khỏi phần tử được bảo vệ, vì vậy nên có tên là bảo vệ so sánh pha. Pha của dòng điện được truyền qua kênh truyền để so sánh với nhau (hình 3.14). Độ lệch pha: ∆ ϕ = ϕ1 + ϕ 2 = θ (3-8) trong đó: ϕ1, ϕ2 là góc A B ISI ISII pha tương ứng của dòng điện đi vào và đi ra khỏi ~ ~ phần tử được bảo vệ. ITI ∠ 1 ITII ∠ 2 Ở chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài góc pha của T T F Keđnh F dòng điện ở hai đầu gần như nhau nên θ ≈ 00. Khi ngắn mạch trong vùng Ô Ô bảo vệ, dòng điện hai T.hieôu caĩt T.hieôu caĩt pha ngược nhau nên θ ≈ 1200. Trên thực tế do ảnh Hnh 15: S oă nguyeđn ly bạo veô so sanh pha dong ieôn hưởng của điện dung phân bố của phần tử được bảo vệ nên trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài θ ≠ 1800, để tránh bảo vệ tác động nhầm phải chọn góc khởi động θkđ lớn hơn một giới hạn nào đó, thường khoảng (300-600). Sơ đồ nguyên lý bảo N1 TG vệ so sánh pha dòng điện của bảo vệ thanh góp hình 3.16. IS1 IT1 MC Khi ngắn mạch trên thanh IR1 góp (điểm N1) dòng điện sơ IT2 IR2 cấp và thứ cấp BI ở tất cả các & tc Cắt MC phần tử có pha giống nhau N2 IS2 IT3 IS3 IR3 (hình 3.17a), thời gian trùng D1 D2 D3 hợp tín hiệu tc cho nửa chu kì Hình 3.16: Sơ đồ nguyên lý so sánh pha dòng điện để thực hiện bảo vệ thanh góp 103
- (dương hoặc âm) lớn (đối với hệ thống có f=50 Hz), thời gian tCmax = 10ms) đủ cho bảo vệ tác động (tC ≥ tđ). a) b) iT1 iT1 iT2 iT2 iT3 iT3 iR1 t iR1 t iR2 iR2 iR3 iR3 Tn hieôu Tn hieôu tC = 0 caĩt caĩt tC t t Hnh 17: Pha dong ieôn khi ngaĩn mách beđn trong (a) va ngaĩn mách beđn ngoai (b) Khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ thanh góp (điểm N2), dòng điện chạy qua BI của phần tử bị sự cố có pha ngược với dòng điện trong các máy biến dòngcủa phần tử không bị sự cố, thời gian trùng tín hiệu bằng không, bảo vệ sẽ không làm việc (hình 3.17b). IV. BẢO VỆ DỰ PHÒNG MÁY CẮT HỎNG Máy cắt là phần tử thừa hành cuối cùng trong hệ thống bảo vệ có nhiệm vụ cắt phần tử đang mang điện bị sự cố ra khỏi hệ thống. Vì máy cắt khá đắt tiền nên không thể tăng cường độ tin cậy bằng cách đặt thêm máy cắt dự phòng làm việc song song với máy cắt chính được. Nếu máy cắt từ chối tác động thì hệ thống bảo vệ dự phòng phải tác động cắt tất cả những máy cắt lân cận với chỗ hư hỏng nhằm loại trừ dòng ngắn mạch đến chỗ sự cố. Khi xảy ra sự cố, nếu bảo vệ chính phần tử bị hư hỏng gởi tín hiệu đi cắt máy cắt, nhưng sau một khoảng thời gian nào đó dòng điện sự cố vẫn còn tồn tại, có nghĩa là máy cắt đã từ chối tác động. caĩt MC1 MC2 MC3 caĩt Z< & t RG BIG ~ ~ I> N ~ D1 D2 LF D3 Bạo veô d phong may caĩt hong PLC Tại ba eân MC aău kia Hnh 18: S oă nguyeđn ly bạo veô d phong may caĩt hong 104
- Từ hình 3.18 ta nhận thấy, khi sự cố xảy ra trên đường dây D3 nếu máy cắt MC3 làm việc bình thường thì sau khi nhận được tín hiệu cắt từ bảo vệ thì máy cắt MC3 sẽ cắt và dòng điện đầu vào của bảo vệ dự phòng sự cố máy cắt bằng không, mạch bảo vệ dự phòng sẽ không khởi động. Nếu máy cắt MC3 hỏng, từ chối tác động thì dòng điện sự cố sẽ liên tục đưa vào mạch bảo vệ dự phòng, rơle quá dòng điện được giữ ở trạng thái tác động, sau một khoảng thời gian đặt nào đó bảo vệ dự phòng hỏng MC sẽ gởi tín hiệu đi cắt tất cả các máy cắt nối trực tiếp với phân đoạn thanh góp có máy cắt hỏng, cũng như máy cắt ở đầu đối diện đường dây bị sự cố D3. V. TÌM HIỂU VÀI SƠ ĐỒ BẢO VỆ THANH GÓP TIÊU BIỂU V.1. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp: RI a/ RI tBV tCMC Caĩt ngaĩn mách t Thi gian loái tr s coâ Thi gian tr veă cụa rle dong ieôn 0 Thi gian d phong (dại an toan) b/ Thi gian truyeăn tn hieôu (qua PLC) tBV tCMC tCMC Caĩt MC aău oâi dieôn ngaĩn mách tCMC t Bạo veô d phong MC Caĩt MC tái choơ hong khi oông ngaĩn mách Toơng thi gian loái tr s coâ hong MC Hnh 3.19: Bieơu oă thi gian loái tr s coâ khi may caĩt lam vieôc bnh thng (a) va khi hong may caĩt (b) Sơ đồ bảo vệ hình 3.20. Bảo vệ gồm hai bộ phận chính. + Bộ khởi động: Có nhiệm vụ khởi động bảo vệ khi xảy ra sự cố trên thanh góp và đưa tín hiệu đến bộ phận chọn lọc. + Bộ chọn lọc sự cố: để phân biệt ngắn mạch trong và ngắn mạch ngoài. Trong đó R: rơle khởi động, xác định tổng dòng vào và ra của thanh góp, phân biệt ngắn mạch trong vùng bảo vệ hay ngắn mạch ngoài. R1: rơle chọn lọc thanh góp I. R2: rơle chọn lọc thanh góp II. K: rơle kiểm tra đứt mạch thứ. * Ví dụ cách phân bố dòng trong bảo vệ so lệch hệ thống hai thanh góp. Trong đó F1, D1 làm việc với thanh góp I, F2, D2 làm việc với thanh góp II. + Dòng phân bố phía thứ cấp BI khi ngắn mạch ngoài hình 3.20a, khi ngắn mạch trên thanh góp I hình 3.20b và khi đứt mạch thứ BI hình 3.20c. 105
- F1 ~ D1 ~ R1 R1 5 6 R K R K I I II 3 4 II 1 2 R2 R2 F2 ~ D2 N Hnh 20: S oă bạo veô so leôch heô ~ thoâng hai thanh gop Hnh 20a: S oă phađn boâ dong th caâp BI khi ngaĩn mách ngoai ~ ~ R1 R1 R K R K I N I II II R2 ~ ~ Hnh 20b: S oă phađn boâ dong th caâp Hnh 20c: S oă phađn boâ dong th BI khi ngaĩn mách tređn thanh gop I caâp BI khi t dađy daên th caâp BI V.2. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp có thanh góp vòng: 1RI: So lệch thanh góp, cắt máy cắt nối thanh góp I. 2RI: So lệch thanh góp, cắt máy cắt nối thanh góp II. 3RI: So lệch chung hệ thống thanh góp dùng khởi động bảo vệ. RIK: Rơle kiểm tra đứt mạch thứ BI. (Bình thường thứ cấp biến dòng 6BI được nối tắc bằng hộp nối M5 và có thể được nối tới hệ thống bảo vệ thanh góp I hay thanh góp II qua M3 và M4) H: Con nối. RG: Rơle trung gian. RT: Rơle thời gian. Th: Rơle tín hiệu. 106
- 6RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt MC6. 7RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt MC7. 3RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt nối tới thanh góp I. 4RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt nối tới thanh góp II. Khi ngắn mạch thuộc thanh góp I, bộ phận khởi động 3RI tác động làm cho tiếp điểm 3RI1 ở mạch điều khiển đóng. Vì ngắn mạch thuộc thanh góp I nên bộ phận chọn lọc thanh góp I (1RI) tác động nên tiếp điểm 1RI1 đóng. Tiếp điểm 3RI1, 1RI1 đóng dẫn đến 3RG có điện sẽ điều khiển cắt tất cả các máy cắt nối vào thanh góp I. Mạch kiểm tra đứt mạch thứ máy biến dòng (RIK): Khi mạch thứ BI bị đứt RIK tác động dẫn đến tiếp điểm KRI1 ở mạch điều khiển đóng làm cho 1RT có điện nên tiếp điểm 1RT1 đóng, 1RG có điện nên tiếp điểm 1RG1 đóng (tiếp điểm tự giữ), tiếp điểm 1RG2 mở do đó sẽ khoá bộ phận bảo vệ so lệch không cho tác động, đồng thời báo tín hiệu đứt mạch thứ BI. Mạch khoá bảo vệ khi đóng thử máy cắt vòng: Ở chế độ làm việc bình thường chỉ có hai thanh góp I và II làm việc, thanh góp vòng chỉ để dự phòng. Trong trường hợp nào đó (ví dụ máy cắt mạch đường dây cần sửa chữa) thì thanh góp vòng kết hợp với máy cắt vòng MC6 sẽ thay thế cho máy cắt của mạch bất kỳ. Sau khi kiểm tra bằng mắt, người ta phải đóng điện thử xem máy cắt vòng và thanh góp vòng có khả năng làm việc được hay không. Điều này đặt ra yêu cầu là khi đóng thử máy cắt vòng nếu sự cố thì chỉ được phép cắt máy cắt vòng mà không được phép cắt các máy cắt thuộc thanh góp I và II. Khi đưa tín hiệu đóng máy cắt vòng MC6 thì 6RG ở mạch điều khiển có điện, tiếp điểm 6RG1 đóng, đưa tín hiệu đóng máy cắt MC6. Tiếp điểm 6RG3 mở cách li bộ phận chọn lọc thanh góp I, II không cho tác động khi xảy ra sự cố khi đóng thử máy cắt vòng (vì rơle trung gian điều khiển máy cắt nối với thanh góp I, II bị cách li bằng tiếp điểm 6RG3). Nếu có ngắn mạch xảy ra trên thanh góp vòng bộ phận khởi động rơle 3RI tác động, tiếp điểm 3RI1 đóng làm cho 2RG có điện, tiếp điểm 2RG2 của nó đóng đưa tín hiệu đi cắt máy cắt 6MC ( vì tiếp điểm 6RG2 đã được đóng trước đó). Mạch khoá bảo vệ khi đóng thử máy cắt nối MC5: tương tự như trên. 107
- 1RI M1 1 2 5 3RI RIK I II M3 M5 3 4 6 M4 M2 2RI T khoa ieău + khieơn MC6 6RG - M1 M2 KRI1 1RT 6RG1 1RT1 1RG ong MC6 6RG2 2RG2 H8 Th Caĩt MC6 1RG1 2RG 3RG3 M3 H1 M4 3RI1 6RG3 7RG3 1RI1 4RG3 + MC5 7RG - H2 H3 3RG 1RG2 5RG1 2RT 7RG1 5RG2 4RG ong MC5 7RG2 2RG3 H9 5RI1 Th Caĩt MC5 2RG1 2RT 3RG4 W 5RG 4RG4 3RG1 H4 Caĩt MC1 4RG1 H6 Caĩt MC3 3RG2 H5 4RG2 H7 Caĩt MC2 Caĩt MC4 Hình 3.21: Sơ đồ bảo vệ hệ thống hai thanh góp có thanh góp vòng 108
- V.3. Bảo vệ so lệch không toàn phần thanh góp điện áp máy phát: Các máy biến dòng chỉ đặt trên các phần tử nối thanh góp với nguồn (mạch máy phát điện, máy biến áp, máy cắt phân đoạn, máy cắt nối các thanh góp). Thực chất bảo vệ so lệch không toàn phần là một dạng của bảo vệ quá dòng điện có nhiều cấp thời gian (thường là hai cấp). V.3.1. Cấp thứ nhất của bảo vệ: Là cấp chủ đạo để bảo vệ chống ngắn mạch trên thanh góp và trên các đoạn nối giữa các phần tử nối với thanh góp. Khi cấp thứ nhất của bảo vệ tác động cho xung đi cắt các máy cắt nối với hệ thống 1MC và máy cắt phân đoạn 2MC, máy cắt máy phát điện 3MC (với máy cắt 3MC có thể cắt hoặc không). BATD Đôi khi người ta không cho cắt 3MC vì sau khi cắt 1MC và 2MC thì 1MC ngắn mạch sẽ tiêu tan và để 3MC lại sẽ giữ để + + cung cấp cho các phụ tải điện áp máy phát. Nếu ngắn mạch tồn tại 2MC 3MC RI RI RT lâu cấp thứ hai sẽ làm việc và cắt 3MC. - V.3.2. Cấp thứ hai của bảo vệ: eân phađn eân phađn Cấp thứ hai của oán I bảo vệ là bảo vệ dòng ~ oán III cực đại có thời gian, F2 làm nhiệm vụ dự phòng chống ngắn mạch trên các phần tử nối với Hnh 22: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat thanh góp không được bảo vệ so lệch bọc lấy khi bảo vệ chính của phần tử này không tác động. C. TÍNH TOÁN BẢO VỆ THANH GÓP I. TÍNH TOÁN BẢO VỆ SO LỆCH DÒNG ĐIỆN CHO CÁC THANH GÓP CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP Việc tính toán bảo vệ so lệch dòng điện cho các thanh góp trình bày dưới đây áp dụng cho trường hợp dùng máy biến dòng có cùng hệ số biến đổi. Máy biến dòng dùng cho bảo vệ thanh góp phải thoả mãn đường cong sai số 10%. Việc thử lại theo điều kiện này cần tiến hành cho máy biến dòng của phần tử nào mà khi ngắn mạch ngoài có dòng điện ngắn mạch lớn nhất chạy qua. Dòng khởi động của bảo vệ chọn theo hai điều kiện: • Điều kiện 1: Theo dòng không cân bằng cực đại khi ngắn mạch ngoài: I kñ ≥ K at .I kcbtt (3-9) Trong đó: 109
- Kat: hệ số an toàn xét đến sai số của rơle và độ dự trữ cần thiết có thể lấy Kat = 1,5. Dòng điện không cân bằng được tính toán như sau: I kcbtt = K ñn.K kck .fi .I Nngmax (3-10) Kkck: hệ số kể đến ảnh hưởng của thanh phần không chu kỳ trong dòng điện ngắn mạch. Khi dùng rơle có biến dòng bão hoà trung gian (PHT - 562, PHT - 564) thì lấy Kkck= 1. fi: là sai số tương đối lớn nhất cho phép của biến dòng lấy bằng 1. INngmax: thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch lớn nhất có thể, đi qua biến dòng của phần tử tính toán khi có ngắn mạch ngoài. • Điều kiện 2: Theo dòng phụ tải cực đại khi đứt mạch thứ máy biến dòng: I kñ ≥ K at .I ptmax (3-11) thường chọn Kat = 1,2. Khi tỷ số biến dòng của các sơ đồ bảo vệ chọn như nhau thì Iptmax là dòng điện đi qua phần tử mang tải lớn nhất với giả thiết là mạch thứ cấp của máy biến dòng bị đứt. Trong hai điều kiện trên, điều kiện nào cho dòng điện khởi động khởi động lớn hơn thì chọn làm dòng khởi động tính toán. Khi dùng hệ thống hai thanh góp thì dòng điện khởi động của bộ phận khởi động chung chọn theo biểu thức (3-9) và (3-11). Dòng khởi động của bộ chọn lọc chọn theo điều kiện dòng không cân bằng lớn nhất khi ngắn mạch ngoài (dòng chạy qua máy cắt nối khi ngắn mạch trên thanh góp bên cạnh). Trong thực tế có thể chọn dòng khởi động của bộ phận chọn lọc bằng dòng khởi động của bộ phận khởi động chung. Dòng khởi động của rơle kiểm tra mạch thứ máy biến dòng được chọn theo dòng không cân bằng ở chế độ làm việc khi phụ tải cực đại: IkđK ≥ Kat . Kn . fi . Iptmax (3-12) Nếu bảo vệ thực hiện theo sơ đồ nối vào dòng điện pha thì độ nhạy có thể được kiểm tra theo biểu thức sau: I K n = Nmin ≥ 2 (3-13) I kñ với INmin là thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi ngắn mạch trên thanh góp. Độ nhạy của bảo vệ chống đứt mạch thứ được kiểm tra theo điều kiện phụ tải cực tiểu. Ipt min ≥ IkđK (3-14) II. BẢO VỆ SO LỆCH KHÔNG TOÀN PHẦN cho thanh góp cấp điện áp máy phát. Sơ đồ bảo vệ hình 3.23, bảo vệ có hai cấp thời BATD gian: cấp I là bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời + gian, cấp hai là bảo vệ dòng + điện cực đại có thời gian. RI RI RT - II.1. Bảo vệ cấp I: Bảo vệ cắt nhanh tác EÂN động khi ngắn mạch xảy ra EÂN PHAĐN ~ PHAĐN F2 Á trên thanh góp và các đoạn OÁN I Hnh 3.23: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat 110
- nối các phần tử với thanh góp. Dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh chọn theo dòng ngắn mạch sau kháng điện đường dây hoặc biến áp tự dùng có tính đến việc tăng dòng phụ tải của phân đoạn được bảo vệ do một phân đoạn nào đó bên cạnh nghỉ làm việc, hay do thiết bị TĐD tự động chuyển một phần phụ tải của phân đoạn khác sang. I I = K at [ I Nmax + K pt (I pt + I 'pt )] kñ (3-15) Trong đó: Kat = 1,2 : hệ số an toàn. INmax: dòng ngắn mạch lớn nhất khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây hoặc MBA tự dùng. I pt :dòng phụ tải tổng của phân đoạn được bảo vệ. I 'pt : dòng điện phụ tải tăng thêm của phân đoạn được bảo vệ do phân đoạn khác nghỉ làm việc hoặc TĐD chuyển một phần phụ tải của phân đoạn khác sang. Kpt: hệ số tính đến khả năng tăng dòng phụ tải trên thanh góp khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây hay MBA tự dùng. Độ nhạy của bảo vệ cấp I được xác định bằng hệ số nhạy khi có ngắn mạch trên thanh góp được bảo vệ: I (2) N min Kn = ≥ 1,5 (3-16) II kñ I (2) : dòng ngắn mạch trực tiếp hai pha trên thanh góp trong chế độ phụ tải N min cực tiểu. II.2. Bảo vệ cấp II: Bảo vệ cấp II làm nhiệm vụ dự trữ cho bảo vệ cấp I và bảo vệ của các phần tử nối với thanh góp khi bảo vệ chính của các phần tử này không tác động. Dòng điện khởi động của bảo vệ cấp II chọn theo 2 điều kiện: • Điều kiện 1: Bảo vệ phải trở về sau khi cắt ngắn mạch sau kháng điện đường dây nối vào phân đoạn bảo vệ, có tính đến trường hợp phụ tải phân đoạn được bảo vệ tăng lên khi một phân đoạn nào đó nghỉ việc. K at .K pt I II = KÂB (I pt + I 'pt ) (3-17) K tv • Điều kiện 2: Bảo vệ không được tác động trong trường hợp thiết bị TĐD đã tự động chuyển phụ tải của phân đoạn bị sự cố sang phân đoạn được bảo vệ. I II = K at (I pt + K mm I 'pt ) KÂB (3-18) Trong đó : Ktv: hệ số trở về lấy bằng 0,85. Kmm: hệ số tự mở máy của động cơ, lấy bằng (1,2 -1,3). Kpt: hệ số phụ tải lấy bằng (1,2 -1,3). Dòng điện khởi động của bảo vệ được chọn theo giá trị dòng điện tính toán lớn nhất từ hai điều kiện trên. Độ nhạy của bảo vệ cấp II được xác định bằng hệ số độ nhạy khi ngắn mạch hai pha trực tiếp sau kháng điện đường dây. I (2) N min Kn = (3-19) I II kñ 111
- Khi bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ dự trữ thì yêu cầu độ nhạy Kn ≥ 1,2. Trong trường hợp máy cắt đặt sau kháng điện đường dây và làm nhiệm vụ bảo vệ chính yêu cầu độ nhạy của bảo vệ Kn ≥ 1,5. III. BẢO VỆ SO LỆCH KHÔNG HOÀN TOÀN THANH GÓP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT, DÙNG BẢO VỆ CẮT NHANH PHỐI HỢP GIỮA DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP Bảo vệ cấp I là bảo vệ cắt nhanh phối hợp giữa dòng và áp, còn bảo vệ cấp II là bảo vệ quá dòng cực đại. BATD + + + RI RU RI RT - eân phađn eân phađn T BU noâi oán I • ~ oán III vi TG F2 • • • Hnh•3.24: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat • • • • Bảo vệ cấp I: • Dòng khởi động của bảo vệ cấp I được xác định theo điều kiện đảm bảo độ nhạy khi ngắn mạch trực tiếp giữa hai pha của thanh góp được bảo vệ trong chế độ làm việc với phụ tải cực tiểu. I (2) I KÂB = Nmin (3-20) K nI Trong đó: I (2) : dòng ngắn mạch khi ngắn mạch trực tiếp giữa 2 pha thanh góp trong Nmin chế độ phụ tải cực tiểu. KnI: hệ số nhạy của bảo vệ cấp I, KnI = 1,5. Để ngăn ngừa bảo vệ tác động nhầm khi đứt mạch bảo vệ điện áp, dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh trong trường hợp này chọn lớn hơn dòng phụ tải lâu dài cho phép của phân oán (I pt + I 'pt ) . Ipt: dòng phụ tải chính của phân đoạn được bảo vệ. I 'pt : dòng phụ tải tăng thêm của phân đoạn khi TĐD chuyển phụ tải của phân đoạn khác sang. 112
- Điện áp khởi động của rơle áp chọn theo áp cực tiểu ở thanh góp khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây mà dòng qua bảo vệ bằng dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh. 3.I KÂB .x kâ U KÂB = K at (3-21) Trong đó: IKĐB: dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh. xkđ: điện kháng của kháng điện đường dây. Kat: hệ số an toàn lấy bằng 1,3. Ngoài ra theo điều kiện ổn định nhiệt khi dùng loại rơle PH -520 (của Liên Xô) và điều kiện chỉnh định theo điện áp ở chế độ làm việc mang tải, điện áp khởi động của bảo vệ còn phải thoả mãn điều kiện sau: 0,2Uñm ≤ U kñ ≤ 0,7Uñm (3-22) với: Uđmlà điện áp định mức của thanh góp. Nếu UKĐB ≤ 0,2Uđm thì không dùng được rơle loại PH -520. Còn nếu U KÂB ≥ 0,7Uâm thì phải lấy bằng 0,7Uđm và dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh cần phải giảm bớt theo biểu thức (3-21). Độ nhạy của rơle điện áp được xác định bằng hệ số nhạy khi có ngắn mạch qua điện trở quá độ Rqđ. U KÂB K nU = ≥2 UR (3-23) với UR là điện áp lớn nhất có thể có trên điện trở quá độ khi ngắn mạch trên thanh góp, điện áp này có thể xác định như sau: U R = 1,05.l (3-24) với l là chiều dài hồ quang tính bằng m. Khi mới xuất hiện hồ quang độ dài này bằng khoảng cách giữa các phần dẫn điện. * Bảo vệ cấp II: Dòng khởi động và độ nhạy của bảo vệ cấp II tính tương tự như bảo vệ cấp II ở mục 2 của phần II. 113
- V. sơ đồ bảo vệ hệ thống hai thanh góp tiêu biểu. I II 87BI 52 52 R 52 87B 95 I II 87BII 52 52 Hnh 3.25: S oă bạo veô heô thoâng hai thanh gop 114
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Bảo vệ rơle trong hệ thống điện - ĐH Điện lực
158 p | 1575 | 955
-
Bảo vệ Rơ le và Tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt
492 p | 492 | 327
-
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt
492 p | 275 | 184
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 2,3 - Đặng Tuấn Khanh
45 p | 230 | 101
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh
39 p | 185 | 77
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 8 - Đặng Tuấn Khanh
38 p | 142 | 75
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 1 - Đặng Tuấn Khanh
18 p | 160 | 70
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh
32 p | 152 | 65
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 5
24 p | 124 | 59
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 5 - Đặng Tuấn Khanh
39 p | 144 | 58
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 2
41 p | 117 | 53
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh
20 p | 112 | 52
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 1
36 p | 107 | 48
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 4
56 p | 67 | 34
-
Ebook Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện (tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung): Phần 1
246 p | 65 | 24
-
Ebook Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện (tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung): Phần 2
207 p | 42 | 23
-
Các phân từ thường dùng trong hệ thống tự động hóa
22 p | 36 | 10

markdown:
# Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20
lượt xem 51
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100703/vankent/80x100/cac_phan_tu_bao_ve_trong_he_thong_dien_p3_8064.jpg)
##
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tham khảo tài liệu 'các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3
- A. GIỚI THIỆU CHUNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cố xảy ra với thanh góp rất ít, nhưng vì thanh góp là đầu mối liên hệ của nhiều phần tử trong hệ thống nên khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp nếu không được loại trừ một cách nhanh chóng và tin cậy thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm tan rã hệ thống. Với thanh góp có thể không cần xét đến bảo vệ quá tải vì khả năng quá tải của thanh góp là rất lớn. Bảo vệ thanh góp cần thoả mãn những đòi hỏi rất cao về chọn lọc, khả năng tác động nhanh và độ tin cậy. II. NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ TRÊN THANH GÓP Các nguyên nhân gây ra sự cố trên thanh góp có thể là: Hư hỏng cách điện do già cỗi vật liệu. Quá điện áp. Máy cắt hư do sự cố ngoài thanh góp. Thao tác nhầm. Sự cố ngẫu nhiên do vật dụng rơi chạm thanh góp. Đối với hệ thống thanh góp phân đoạn hay hệ thống nhiều thanh góp cần cách ly thanh góp bị sự cố ra khỏi hệ thống càng nhanh càng tốt. Các dạng hệ thống thanh góp thường gặp như hình 3.1. Mỗi sơ đồ hệ thống thanh góp có chức năng và tính linh hoạt làm việc khác nhau đòi hỏi hệ thống bảo vệ rơle phải thoả mãn được các yêu cầu đó. Các dạng hệ thống bảo vệ thanh góp như sau: Kết hợp bảo vệ thanh góp với bảo vệ các phần tử nối với thanh góp. Bảo vệ so lệch thanh góp. Bảo vệ so sánh pha. Bảo vệ có khoá có hướng. Trong đó loại 1, 2 phù hợp cho các trạm vừa và nhỏ 3, 4 dùng cho các trạm lớn. a) Sơ đồ một b) Sơ đồ một thanh góp thanh góp phân đoạn bằng MC d/ Heô thoâng hai thanh gop co thanh gop vong c/ Heô thoâng hai thanh gop 95
- e) Heô thoâng hai thanh gop li f) Sơ đồ một rưỡi B. CÁC DẠNG BẢO VỆ THANH GÓP I. BẢO VỆ THANH GÓP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI KẾT VỚI THANH GÓP Hệ thống bảo vệ này bao gồm bảo vệ quá dòng điện hoặc bảo vệ khoảng cách của các phần tử nối vào thanh góp, nó có vùng bảo vệ bao phủ cả thanh góp. Khi ngắn mạch trên thanh góp sự cố được cách ly bằng bảo vệ của các phần tử liên kết qua thời gian của cấp thứ hai. I.1. Sơ đồ bảo vệ dòng điện: Hệ thống bảo vệ dùng các bảo vệ dòng điện của MBA, đường dây và bảo vệ dòng điện đặt ở thanh góp (hình 3.2). Khi ngắn mạch trên thanh góp cần thực hiện cắt máy cắt phân đoạn trước sau một thời gian trễ các máy cắt nguồn nối với thanh góp sự cố được cắt ra. Bảo vệ đặt trên thanh góp cần phối hợp với thời gian của bảo vệ đường dây nối với thanh góp. Phối hợp với bảo vệ đường dây: 51 t I = t Iñz+ ∆t MC I Bạo veô với t ñz là thời gian cắt nhanh đường dây. ng dađy Cấp thời gian thứ hai dự trữ cho cấp thứ hai của đường dây: t II = t ñz + ∆t, MC II Thời gian của bảo vệ dòng cực đại 51 51 của phần tử có nguồn phải lớn hơn thời gian của máy cắt: Hình 3.2: Bảo vệ dòng điện thanh cái t MBA = t II + ∆t. MC Để giảm thời gian loại trừ sự cố trên thanh góp xuống mức thấp nhất, cần khoá bảo vệ của phần tử nối với nguồn 96
- bằng các rơle của các lộ ra cấp điện cho phụ tải. 51 tTG tH & Khoa t1 t2 51 51 Hnh 3.3: Bạo veô dong ieôn thanh cai co tac oông lieđn hp I.2. Nguyên tắc thực hiện khoá rơle dòng (hình 3.3): Các phần tử nguồn có bảo vệ dòng cực đại có hai cấp thời gian tác động tH và tTG. Cấp thời gian tH được chọn phối hợp với bảo vệ các phần tử khác trong hệ thống, còn cấp thời gian tTG để loại trừ sự cố trên thanh góp, bé hơn nhiều so với tH. Khi sự cố trên đường dây ra, bảo vệ quá dòng của các lộ này gởi tín hiệu khoá mạch cắt với thời gian tTG của máy cắt nguồn, đồng thời đưa tín hiệu tác động cắt máy cắt thuộc đường dây bị sự cố. Thông thường sự cố trên đường dây ra sẽ được cắt với thời gian t1, t2 tuỳ theo vị trí điểm ngắn mạch. Nếu các bảo vệ hoặc máy cắt tương ứng từ chối tác động thì sau thời gian tH bảo vệ quá dòng ở phần tử phía nguồn sẽ tác động cắt máy cắt phía nguồn. Khi ngắn mạch trên thanh góp bảo vệ các xuất tuyến ra không khởi động nên không gởi tín hiệu khoá máy cắt phía nguồn và thanh góp sự cố được cắt ra với thời gian tTG. I.3. Dùng rơle định hướng công suất khoá bảo vệ nhánh có nguồn nối với thanh cái: Nguyên tắc thực hiện khoá bằng rơle định hướng công suất khi các phần tử nối với thanh góp có nguồn cung cấp từ hai phía. Rơle khoá tác động khi hướng công suất ngắn mạch ra khỏi thanh góp. Khi ngắn mạch trên một nhánh có nguồn phần tử định hướng công suất trên nhánh đó khởi động. Khi ngắn mạch trên thanh góp rơle định hướng công suất không khởi động và thanh góp được cắt ra khỏi nguồn. 1 2 1RI1 1RW RG 2RI1 2RW 1RI2 RG 2RI2 1RW 1RI 2RW 2RI Hnh 3.4: Bạo veô dong ieôn thanh gop dung RW khoa cac tac oông 97
- II. BẢO VỆ SO LỆCH THANH GÓP II.1. Các yêu cầu khi bảo vệ so lệch thanh góp: Sơ đồ sơ lệch thanh góp cần thoả mãn các yếu Vung I Vung tố sau: Phân biệt vùng tác động (tính chọn lọc). II Kiểm tra tính làm việc tin cậy. Kiểm tra mạch nhị thứ BI. II.1.1. Phân biệt vùng tác động: Một hệ thống thanh góp gồm có hai hay nhiều thanh góp khác nhau, khi có sự cố trên thanh góp nào Vung III hệ thống bảo vệ rơle phải cắt tất cả các máy cắt nối tới thanh góp đó. Để thực hiện yêu cầu này, mạch thứ cấp của tất cả các BI của một thanh góp nối song Hnh 3.5: Vung bạo veô heô song và nối với dây dẫn phụ, từ đó đưa vào rơle bảo thoâng hai thanh gop vệ thanh góp đó, khi nhánh nào được nối với thanh góp nào thì BI của nó sẽ được nối với dây dẫn phụ của thanh góp đó bằng tiếp điểm phụ của dao cách ly. Để đảm bảo, tất cả các điểm trên thanh góp nằm trong vùng bảo vệ được giới hạn bởi các BI. II.1.2. Kiểm tra mạch thứ cấp BI: Khi dây dẫn mạch BI bị đứt hay chạm chập sẽ gây ra dòng không cân bằng chạy vào rơle so lệch có thể rơle hiểu nhầm đưa tín hiệu đi cắt các máy cắt. Đối với bảo vệ thanh góp trong thực tế vận hành xác suất xảy ra hư hỏng mạch thứ cấp lớn nên hệ thống bảo vệ thanh góp cần có bộ phận phát hiện hư hỏng mạch thứ cấp BI. 87B 87B 87B 95 Hnh 3.6: S oă phat hieôn t mách Một trong những mạch đơn giản để phát hiện đứt mạch thứ cấp là dùng rơle phát hiện đứt mạch thứ BI (rơle 95 hình 3.7) đặt nối tiếp hay song song với mạch bảo vệ thanh góp (87B). 98
- 87B 87B 87B 95 Hnh 3.7: S oă phat hieôn t mách th dung rle noâi song song II.1.3. Kiểm tra tính làm việc tin cậy: Bảo vệ thanh góp làm việc nhầm sẽ gây thiệt hại to lớn nên hoạt động của sơ đồ phải luôn được kiểm tra. Hệ thống kiểm tra phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Hệ thống kiểm tra phải thực hiện bằng rơle khác làm việc độc lập với rơle chính (rơle K hình 3.8a) - Tác động nhanh như bảo vệ chính. - Nguồn cung cấp của rơle kiểm tra phải khác với nguồn cung cấp cho bảo vệ chính. - Nó cho tác động khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ và không tác động khi có ngắn mạch ngoài. I II E C1 C2 A D C1’ C2’ V C B Dađy daên phú C1 C2’ C2 C1’ V I II - I II V + Kieơm tra V I II K Hnh 3.8a: Bạo veô so leôch heô thoâng 2 thanh gop co thanh gop vong 99
- Trong sơ đồ trên có 3 vùng bảo vệ I K riêng biệt. Mỗi mạch nối với 1 bộ biến C1 dòng tạo thành vùng bảo vệ I, II và V. Caĩt C Mạch điều khiển máy cắt gồm các tiếp C1’ điểm của rơle phân biệt vùng bảo vệ II C2 ghép nối tiếp với tiếp điểm của rơle Caĩt B kiểm tra.Ví dụ khi xảy ra ngắn mạch C2’ trên thanh góp I, lúc đó đồng thời tiếp V điểm của rơle bảo vệ cho thanh góp I và tiếp điểm của rơle kiểm tra đóng mới đưa nguồn điều khiển cắt các máy Caĩt E cắt nối với thanh góp I. Caĩt A Caĩt D Hnh 3.8b: S oă mách ieău khieơn II.2. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle dòng điện: Nguyên lý so lệch cân bằng dòng hay áp thường được dùng bảo vệ thanh góp. Bảo vệ loại cân bằng áp (hình 3.9): Các cuộn thứ cấp BI được nối sao cho khi ngắn mạch ngoài và làm việc bình thường, sức điện động của chúng ngược chiều nhau trong mạch, rơle được mắc nối tiếp trong mạch dây dẫn phụ. - Khi ngắn mạch ngoài, cũng như khi làm việc bình thường có dòng phụ tải & & & & chạy qua, các sđđ ETI , ETII bằng nhau. Ví dụ I TI = I TII và n I = n II nên: & & & R = ETI − ETII I Z trong đó Z là tổng trở toàn mạch vòng. & & - Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ các sđđ ETI , ETII cộng nhau và tạo thành dòng trong rơle làm bảo vệ tác động. IR≠0 IR=0 ETI ETII ETI ETII N a/ b/ Hnh 3.9: S oă so leôch loái cađn baỉng ap 100
- Sơ đồ nguyên lý bảo vệ so lệch dòng thanh góp có hai mạch như hình 3.10. Vùng bảo vệ được giới hạn giữa các RI RI RI BI. Dòng điện không cân bằng khi ngắn mạch ngoài trong sơ đồ này thường rất lớn do: • Dòng từ hoá BI khác nhau. • Tải mạch thứ cấp BI khác nhau. • Mức độ bão hoà của BI do Hnh 3.10: S oă bạo veô so leôch dung rle dong thành phần không chu kỳ của dòng ieôn ngắn mạch gây ra khác nhau. Thời gian suy giảm của thành phần không chu kì được đánh giá bằng hằng số thời gian τ tuỳ thuộc vào loại phần tử nối kết với thanh góp bị sự cố. Một vài trị số τ tiêu biểu như sau: Máy phát cực lồi có cuộn cảm: 0,15sec. Máy phát cực lồi không có cuộn cảm: 0,3sec. Máy biến áp: 0,04sec. Đường dây: 0,04sec. Từ các số liệu trên ta nhận thấy nếu có máy phát nối với thanh góp, thành phần không chu kì của dòng ngắn mạch sẽ tồn tại lâu hơn và BI bị bão hoà nhiều hơn. Với bảo vệ so lệch dùng rơle dòng điện nên sử dụng đặc tính thời gian phụ thuộc để phối hợp với thời gian giảm dần của thành phần không chu kì dòng ngắn mạch. Để không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng bão hoà lõi thép của BI khi ngắn mạch ngoài, người ta dùng BI với lõi không phải là sắt từ (BI tuyến tính, lõi không khí). Ưu điểm của BI này là: - Không bị bão hoà. - Đáp ứng nhanh và không bị quá độ. - Tin cậy, dễ chỉnh định. R - Không nguy hiểm khi hở mạch thứ cấp. Tuy nhiên khuyết điểm của loại này là công suất đầu ra thứ cấp thấp và giá thành rất đắt. Sơ đồ dùng BI tuyến tính thường là sơ đồ so lệch cân bằng áp (hình 3.11). Khi ngắn mạch ngoài tổng dòng bằng không và điện thế đưa vào rơle bằng không. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ, hiệu điện thế suất hiện qua rơle Hnh 3.11: S oă so leôch cađn tổng trở và làm rơle tác động. baỉng ap II.3. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle dòng điện có hãm: Để khắc phục dòng không cân bằng lớn của bảo vệ so lệch thanh góp khi dùng rơle dòng điện người ta cũng có thể dùng rơle so lệch có hãm. Loại rơle này cung cấp một đại lượng hãm thích hợp để khống chế dòng không cân bằng khi ngắn mạch ngoài có dòng không cân bằng lớn. Dòng điện so lệch Isl (dòng làm việc) : &sl = & lv = & TI − & TII I I I I (3-1) Dòng điện hãm IH: I H = K( & TI + & TII ) & I I (3-2) ITI ITII Với K là hệ số hãm, K < 1. Trong chế độ làm việc bình thường, hay 87B Cuoôn lvieôc khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ, dòng điện Cuoôn ham Hnh 3.12: S oă nguyeđn ly bạo veô so leôch co ham 101
- làm việc sẽ bé hơn nhiều so với dòng điện hãm nên rơle so lệch không làm việc. Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (ví dụ chỉ có một nguồn cung cấp đến thanh góp), lúc này: & lv = & TI > & H I I I (3-3) nên rơle so lệch sẽ làm việc. II.4. Bảo vệ so lệch thanh góp dùng rơle tổng trở cao (không hãm): Rơle so lệch tổng trở cao được mắc song song với điện trở R có trị số khá lớn. N1 Trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ (điểm Rle toơng tr cao N2), ta có: ∆& = & TI − & TII = 0 I I I (3-4) ITI R RL Nếu bỏ qua sai số của máy biến ITII dòng, thì dòng điện thứ cấp của BI chạy qua điện trở R có thể xem bằng không. N2 Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (điểm N1) toàn bộ dòng ngắn mạch sẽ Hnh 3.13: Bạo veô thanh gop baỉng chạy qua điện trở R tạo nên điện áp đặt rle so leôch toơng tr cao trên rơle rất lớn, rơle sẽ tác động. Sơ đồ (hình 3.14) trình bày phương án thực hiện bảo vệ rơle tổng trở cao đối với thanh góp. Để đơn giản, ta xét trường hợp sơ đồ thanh góp chỉ có hai phần tử (G, H) và máy biến dòng có thông số giống nhau. Rơle được mắc nối H RBIH RlH RlG G tiếp vời một điện trở ổn định RR, việc mắc nối tiếp một điện trở ổn định RR sẽ làm tăng tổng trở mạch rơle nên phần xµH RR INMT RBIG lớn dòng không cân bằng (do sự bão hoà xµG không giống nhau giữa các BI khi ngắn RL mạch ngoài) sẽ chạy trong mạch BI bị bão hòa có tổng trở thấp hơn, nghĩa là N2 RR có tác dụng phân dòng qua rơle. Nếu xem các máy biến dònghoàn Hnh 3.14: S oă thay theâ mách th caâp BI toàn giống nhau thì RBIG = RBIH (điện trở thứ cấp BI), dây dẫn phụ được đặc trưng bởi R1H và R1G (hình 3.14) và điện kháng mạch từ hóa xµH, xµG. Ở chế độ ngắn mạch ngoài, nếu các máy biến dòng không bị bão hòa thì xµH và xµG có trị số khá lớn nên dòng điện từ hóa có thể bỏ qua, dòng điện ra vào nút cân bằng nhau (định luật 1 Kirchoff) do đó phía thứ cấp BI không có dòng chạy qua rơle, rơle không tác động. Trường hợp tồi tệ nhất là máy biến dòng đặt trên phần tử có sự cố bão hòa hoàn toàn, giả thiết ngắn mạch ngoài ở nhánh H làm BI nhánh H bị bão hòa hoàn toàn (xµH = 0) nghĩa là biến dòng H không có tín hiệu đầu ra, tình trạng này được biểu thị bằng cách nối tắt xµH (hình 3.14). Máy biến dòng G cho tín hiệu đầu ra lớn hơn, không bị bão hòa. Dòng điện ngắn mạch phía thứ cấp ( INMT) phân bố qua các tổng trở nhánh gồm RlH, RBIH và nhánh rơle: Dòng điện qua rơle: I NMT (RlH + RBIH) IR = (3-5) RR + RlH + RBIH 102
- Nếu RR có giá trị nhỏ, IR sẽ gần bằng INMT, điều này là không cho phép. Mặt khác, nếu RR lớn khi đó IR giảm. Phương trình (3-5) có thể viết gần đúng với sai số cho phép như sau: I NMT (RlH + RBIH ) IR = (3-6) RR U R = I R .RR = I NMT .(RlH + RBIH ) (3-7) Muốn tăng độ nhạy của bảo vệ cần chọn BI có điện trở cuộn thứ RBI bé và giảm đến mức thấp nhất điện trở của dây dẫn nối từ BI đến rơle. Khi ngắn mạch trên thanh góp tất cả các dòng điện phía sơ cấp đều chạy vào thanh góp, ở phía thứ cấp tất cả các dòng điện đều chạy vào rơle, có thể gây quá điện áp trên cực của rơle. Để chống quá áp cho rơle có thể mắc song song 1 điện trở phi tuyến với rơle. Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng sơ đồ này là: - Tỉ số BI của tất cả các nhánh giống nhau. - Điện thế thứ cấp BI đủ lớn. - Điện trở cuộn dây thứ cấp BI nhỏ. - Tải dây dẫn phụ nhỏ. III. BẢO VỆ SO SÁNH PHA Bảo vệ so sánh pha dòng điện đi vào và đi ra khỏi phần tử được bảo vệ, vì vậy nên có tên là bảo vệ so sánh pha. Pha của dòng điện được truyền qua kênh truyền để so sánh với nhau (hình 3.14). Độ lệch pha: ∆ ϕ = ϕ1 + ϕ 2 = θ (3-8) trong đó: ϕ1, ϕ2 là góc A B ISI ISII pha tương ứng của dòng điện đi vào và đi ra khỏi ~ ~ phần tử được bảo vệ. ITI ∠ 1 ITII ∠ 2 Ở chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài góc pha của T T F Keđnh F dòng điện ở hai đầu gần như nhau nên θ ≈ 00. Khi ngắn mạch trong vùng Ô Ô bảo vệ, dòng điện hai T.hieôu caĩt T.hieôu caĩt pha ngược nhau nên θ ≈ 1200. Trên thực tế do ảnh Hnh 15: S oă nguyeđn ly bạo veô so sanh pha dong ieôn hưởng của điện dung phân bố của phần tử được bảo vệ nên trong chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài θ ≠ 1800, để tránh bảo vệ tác động nhầm phải chọn góc khởi động θkđ lớn hơn một giới hạn nào đó, thường khoảng (300-600). Sơ đồ nguyên lý bảo N1 TG vệ so sánh pha dòng điện của bảo vệ thanh góp hình 3.16. IS1 IT1 MC Khi ngắn mạch trên thanh IR1 góp (điểm N1) dòng điện sơ IT2 IR2 cấp và thứ cấp BI ở tất cả các & tc Cắt MC phần tử có pha giống nhau N2 IS2 IT3 IS3 IR3 (hình 3.17a), thời gian trùng D1 D2 D3 hợp tín hiệu tc cho nửa chu kì Hình 3.16: Sơ đồ nguyên lý so sánh pha dòng điện để thực hiện bảo vệ thanh góp 103
- (dương hoặc âm) lớn (đối với hệ thống có f=50 Hz), thời gian tCmax = 10ms) đủ cho bảo vệ tác động (tC ≥ tđ). a) b) iT1 iT1 iT2 iT2 iT3 iT3 iR1 t iR1 t iR2 iR2 iR3 iR3 Tn hieôu Tn hieôu tC = 0 caĩt caĩt tC t t Hnh 17: Pha dong ieôn khi ngaĩn mách beđn trong (a) va ngaĩn mách beđn ngoai (b) Khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ thanh góp (điểm N2), dòng điện chạy qua BI của phần tử bị sự cố có pha ngược với dòng điện trong các máy biến dòngcủa phần tử không bị sự cố, thời gian trùng tín hiệu bằng không, bảo vệ sẽ không làm việc (hình 3.17b). IV. BẢO VỆ DỰ PHÒNG MÁY CẮT HỎNG Máy cắt là phần tử thừa hành cuối cùng trong hệ thống bảo vệ có nhiệm vụ cắt phần tử đang mang điện bị sự cố ra khỏi hệ thống. Vì máy cắt khá đắt tiền nên không thể tăng cường độ tin cậy bằng cách đặt thêm máy cắt dự phòng làm việc song song với máy cắt chính được. Nếu máy cắt từ chối tác động thì hệ thống bảo vệ dự phòng phải tác động cắt tất cả những máy cắt lân cận với chỗ hư hỏng nhằm loại trừ dòng ngắn mạch đến chỗ sự cố. Khi xảy ra sự cố, nếu bảo vệ chính phần tử bị hư hỏng gởi tín hiệu đi cắt máy cắt, nhưng sau một khoảng thời gian nào đó dòng điện sự cố vẫn còn tồn tại, có nghĩa là máy cắt đã từ chối tác động. caĩt MC1 MC2 MC3 caĩt Z< & t RG BIG ~ ~ I> N ~ D1 D2 LF D3 Bạo veô d phong may caĩt hong PLC Tại ba eân MC aău kia Hnh 18: S oă nguyeđn ly bạo veô d phong may caĩt hong 104
- Từ hình 3.18 ta nhận thấy, khi sự cố xảy ra trên đường dây D3 nếu máy cắt MC3 làm việc bình thường thì sau khi nhận được tín hiệu cắt từ bảo vệ thì máy cắt MC3 sẽ cắt và dòng điện đầu vào của bảo vệ dự phòng sự cố máy cắt bằng không, mạch bảo vệ dự phòng sẽ không khởi động. Nếu máy cắt MC3 hỏng, từ chối tác động thì dòng điện sự cố sẽ liên tục đưa vào mạch bảo vệ dự phòng, rơle quá dòng điện được giữ ở trạng thái tác động, sau một khoảng thời gian đặt nào đó bảo vệ dự phòng hỏng MC sẽ gởi tín hiệu đi cắt tất cả các máy cắt nối trực tiếp với phân đoạn thanh góp có máy cắt hỏng, cũng như máy cắt ở đầu đối diện đường dây bị sự cố D3. V. TÌM HIỂU VÀI SƠ ĐỒ BẢO VỆ THANH GÓP TIÊU BIỂU V.1. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp: RI a/ RI tBV tCMC Caĩt ngaĩn mách t Thi gian loái tr s coâ Thi gian tr veă cụa rle dong ieôn 0 Thi gian d phong (dại an toan) b/ Thi gian truyeăn tn hieôu (qua PLC) tBV tCMC tCMC Caĩt MC aău oâi dieôn ngaĩn mách tCMC t Bạo veô d phong MC Caĩt MC tái choơ hong khi oông ngaĩn mách Toơng thi gian loái tr s coâ hong MC Hnh 3.19: Bieơu oă thi gian loái tr s coâ khi may caĩt lam vieôc bnh thng (a) va khi hong may caĩt (b) Sơ đồ bảo vệ hình 3.20. Bảo vệ gồm hai bộ phận chính. + Bộ khởi động: Có nhiệm vụ khởi động bảo vệ khi xảy ra sự cố trên thanh góp và đưa tín hiệu đến bộ phận chọn lọc. + Bộ chọn lọc sự cố: để phân biệt ngắn mạch trong và ngắn mạch ngoài. Trong đó R: rơle khởi động, xác định tổng dòng vào và ra của thanh góp, phân biệt ngắn mạch trong vùng bảo vệ hay ngắn mạch ngoài. R1: rơle chọn lọc thanh góp I. R2: rơle chọn lọc thanh góp II. K: rơle kiểm tra đứt mạch thứ. * Ví dụ cách phân bố dòng trong bảo vệ so lệch hệ thống hai thanh góp. Trong đó F1, D1 làm việc với thanh góp I, F2, D2 làm việc với thanh góp II. + Dòng phân bố phía thứ cấp BI khi ngắn mạch ngoài hình 3.20a, khi ngắn mạch trên thanh góp I hình 3.20b và khi đứt mạch thứ BI hình 3.20c. 105
- F1 ~ D1 ~ R1 R1 5 6 R K R K I I II 3 4 II 1 2 R2 R2 F2 ~ D2 N Hnh 20: S oă bạo veô so leôch heô ~ thoâng hai thanh gop Hnh 20a: S oă phađn boâ dong th caâp BI khi ngaĩn mách ngoai ~ ~ R1 R1 R K R K I N I II II R2 ~ ~ Hnh 20b: S oă phađn boâ dong th caâp Hnh 20c: S oă phađn boâ dong th BI khi ngaĩn mách tređn thanh gop I caâp BI khi t dađy daên th caâp BI V.2. Sơ đồ hệ thống hai thanh góp có thanh góp vòng: 1RI: So lệch thanh góp, cắt máy cắt nối thanh góp I. 2RI: So lệch thanh góp, cắt máy cắt nối thanh góp II. 3RI: So lệch chung hệ thống thanh góp dùng khởi động bảo vệ. RIK: Rơle kiểm tra đứt mạch thứ BI. (Bình thường thứ cấp biến dòng 6BI được nối tắc bằng hộp nối M5 và có thể được nối tới hệ thống bảo vệ thanh góp I hay thanh góp II qua M3 và M4) H: Con nối. RG: Rơle trung gian. RT: Rơle thời gian. Th: Rơle tín hiệu. 106
- 6RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt MC6. 7RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt MC7. 3RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt nối tới thanh góp I. 4RG: Rơle trung gian điều khiển máy cắt nối tới thanh góp II. Khi ngắn mạch thuộc thanh góp I, bộ phận khởi động 3RI tác động làm cho tiếp điểm 3RI1 ở mạch điều khiển đóng. Vì ngắn mạch thuộc thanh góp I nên bộ phận chọn lọc thanh góp I (1RI) tác động nên tiếp điểm 1RI1 đóng. Tiếp điểm 3RI1, 1RI1 đóng dẫn đến 3RG có điện sẽ điều khiển cắt tất cả các máy cắt nối vào thanh góp I. Mạch kiểm tra đứt mạch thứ máy biến dòng (RIK): Khi mạch thứ BI bị đứt RIK tác động dẫn đến tiếp điểm KRI1 ở mạch điều khiển đóng làm cho 1RT có điện nên tiếp điểm 1RT1 đóng, 1RG có điện nên tiếp điểm 1RG1 đóng (tiếp điểm tự giữ), tiếp điểm 1RG2 mở do đó sẽ khoá bộ phận bảo vệ so lệch không cho tác động, đồng thời báo tín hiệu đứt mạch thứ BI. Mạch khoá bảo vệ khi đóng thử máy cắt vòng: Ở chế độ làm việc bình thường chỉ có hai thanh góp I và II làm việc, thanh góp vòng chỉ để dự phòng. Trong trường hợp nào đó (ví dụ máy cắt mạch đường dây cần sửa chữa) thì thanh góp vòng kết hợp với máy cắt vòng MC6 sẽ thay thế cho máy cắt của mạch bất kỳ. Sau khi kiểm tra bằng mắt, người ta phải đóng điện thử xem máy cắt vòng và thanh góp vòng có khả năng làm việc được hay không. Điều này đặt ra yêu cầu là khi đóng thử máy cắt vòng nếu sự cố thì chỉ được phép cắt máy cắt vòng mà không được phép cắt các máy cắt thuộc thanh góp I và II. Khi đưa tín hiệu đóng máy cắt vòng MC6 thì 6RG ở mạch điều khiển có điện, tiếp điểm 6RG1 đóng, đưa tín hiệu đóng máy cắt MC6. Tiếp điểm 6RG3 mở cách li bộ phận chọn lọc thanh góp I, II không cho tác động khi xảy ra sự cố khi đóng thử máy cắt vòng (vì rơle trung gian điều khiển máy cắt nối với thanh góp I, II bị cách li bằng tiếp điểm 6RG3). Nếu có ngắn mạch xảy ra trên thanh góp vòng bộ phận khởi động rơle 3RI tác động, tiếp điểm 3RI1 đóng làm cho 2RG có điện, tiếp điểm 2RG2 của nó đóng đưa tín hiệu đi cắt máy cắt 6MC ( vì tiếp điểm 6RG2 đã được đóng trước đó). Mạch khoá bảo vệ khi đóng thử máy cắt nối MC5: tương tự như trên. 107
- 1RI M1 1 2 5 3RI RIK I II M3 M5 3 4 6 M4 M2 2RI T khoa ieău + khieơn MC6 6RG - M1 M2 KRI1 1RT 6RG1 1RT1 1RG ong MC6 6RG2 2RG2 H8 Th Caĩt MC6 1RG1 2RG 3RG3 M3 H1 M4 3RI1 6RG3 7RG3 1RI1 4RG3 + MC5 7RG - H2 H3 3RG 1RG2 5RG1 2RT 7RG1 5RG2 4RG ong MC5 7RG2 2RG3 H9 5RI1 Th Caĩt MC5 2RG1 2RT 3RG4 W 5RG 4RG4 3RG1 H4 Caĩt MC1 4RG1 H6 Caĩt MC3 3RG2 H5 4RG2 H7 Caĩt MC2 Caĩt MC4 Hình 3.21: Sơ đồ bảo vệ hệ thống hai thanh góp có thanh góp vòng 108
- V.3. Bảo vệ so lệch không toàn phần thanh góp điện áp máy phát: Các máy biến dòng chỉ đặt trên các phần tử nối thanh góp với nguồn (mạch máy phát điện, máy biến áp, máy cắt phân đoạn, máy cắt nối các thanh góp). Thực chất bảo vệ so lệch không toàn phần là một dạng của bảo vệ quá dòng điện có nhiều cấp thời gian (thường là hai cấp). V.3.1. Cấp thứ nhất của bảo vệ: Là cấp chủ đạo để bảo vệ chống ngắn mạch trên thanh góp và trên các đoạn nối giữa các phần tử nối với thanh góp. Khi cấp thứ nhất của bảo vệ tác động cho xung đi cắt các máy cắt nối với hệ thống 1MC và máy cắt phân đoạn 2MC, máy cắt máy phát điện 3MC (với máy cắt 3MC có thể cắt hoặc không). BATD Đôi khi người ta không cho cắt 3MC vì sau khi cắt 1MC và 2MC thì 1MC ngắn mạch sẽ tiêu tan và để 3MC lại sẽ giữ để + + cung cấp cho các phụ tải điện áp máy phát. Nếu ngắn mạch tồn tại 2MC 3MC RI RI RT lâu cấp thứ hai sẽ làm việc và cắt 3MC. - V.3.2. Cấp thứ hai của bảo vệ: eân phađn eân phađn Cấp thứ hai của oán I bảo vệ là bảo vệ dòng ~ oán III cực đại có thời gian, F2 làm nhiệm vụ dự phòng chống ngắn mạch trên các phần tử nối với Hnh 22: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat thanh góp không được bảo vệ so lệch bọc lấy khi bảo vệ chính của phần tử này không tác động. C. TÍNH TOÁN BẢO VỆ THANH GÓP I. TÍNH TOÁN BẢO VỆ SO LỆCH DÒNG ĐIỆN CHO CÁC THANH GÓP CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP Việc tính toán bảo vệ so lệch dòng điện cho các thanh góp trình bày dưới đây áp dụng cho trường hợp dùng máy biến dòng có cùng hệ số biến đổi. Máy biến dòng dùng cho bảo vệ thanh góp phải thoả mãn đường cong sai số 10%. Việc thử lại theo điều kiện này cần tiến hành cho máy biến dòng của phần tử nào mà khi ngắn mạch ngoài có dòng điện ngắn mạch lớn nhất chạy qua. Dòng khởi động của bảo vệ chọn theo hai điều kiện: • Điều kiện 1: Theo dòng không cân bằng cực đại khi ngắn mạch ngoài: I kñ ≥ K at .I kcbtt (3-9) Trong đó: 109
- Kat: hệ số an toàn xét đến sai số của rơle và độ dự trữ cần thiết có thể lấy Kat = 1,5. Dòng điện không cân bằng được tính toán như sau: I kcbtt = K ñn.K kck .fi .I Nngmax (3-10) Kkck: hệ số kể đến ảnh hưởng của thanh phần không chu kỳ trong dòng điện ngắn mạch. Khi dùng rơle có biến dòng bão hoà trung gian (PHT - 562, PHT - 564) thì lấy Kkck= 1. fi: là sai số tương đối lớn nhất cho phép của biến dòng lấy bằng 1. INngmax: thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch lớn nhất có thể, đi qua biến dòng của phần tử tính toán khi có ngắn mạch ngoài. • Điều kiện 2: Theo dòng phụ tải cực đại khi đứt mạch thứ máy biến dòng: I kñ ≥ K at .I ptmax (3-11) thường chọn Kat = 1,2. Khi tỷ số biến dòng của các sơ đồ bảo vệ chọn như nhau thì Iptmax là dòng điện đi qua phần tử mang tải lớn nhất với giả thiết là mạch thứ cấp của máy biến dòng bị đứt. Trong hai điều kiện trên, điều kiện nào cho dòng điện khởi động khởi động lớn hơn thì chọn làm dòng khởi động tính toán. Khi dùng hệ thống hai thanh góp thì dòng điện khởi động của bộ phận khởi động chung chọn theo biểu thức (3-9) và (3-11). Dòng khởi động của bộ chọn lọc chọn theo điều kiện dòng không cân bằng lớn nhất khi ngắn mạch ngoài (dòng chạy qua máy cắt nối khi ngắn mạch trên thanh góp bên cạnh). Trong thực tế có thể chọn dòng khởi động của bộ phận chọn lọc bằng dòng khởi động của bộ phận khởi động chung. Dòng khởi động của rơle kiểm tra mạch thứ máy biến dòng được chọn theo dòng không cân bằng ở chế độ làm việc khi phụ tải cực đại: IkđK ≥ Kat . Kn . fi . Iptmax (3-12) Nếu bảo vệ thực hiện theo sơ đồ nối vào dòng điện pha thì độ nhạy có thể được kiểm tra theo biểu thức sau: I K n = Nmin ≥ 2 (3-13) I kñ với INmin là thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch nhỏ nhất đi qua bảo vệ khi ngắn mạch trên thanh góp. Độ nhạy của bảo vệ chống đứt mạch thứ được kiểm tra theo điều kiện phụ tải cực tiểu. Ipt min ≥ IkđK (3-14) II. BẢO VỆ SO LỆCH KHÔNG TOÀN PHẦN cho thanh góp cấp điện áp máy phát. Sơ đồ bảo vệ hình 3.23, bảo vệ có hai cấp thời BATD gian: cấp I là bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời + gian, cấp hai là bảo vệ dòng + điện cực đại có thời gian. RI RI RT - II.1. Bảo vệ cấp I: Bảo vệ cắt nhanh tác EÂN động khi ngắn mạch xảy ra EÂN PHAĐN ~ PHAĐN F2 Á trên thanh góp và các đoạn OÁN I Hnh 3.23: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat 110
- nối các phần tử với thanh góp. Dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh chọn theo dòng ngắn mạch sau kháng điện đường dây hoặc biến áp tự dùng có tính đến việc tăng dòng phụ tải của phân đoạn được bảo vệ do một phân đoạn nào đó bên cạnh nghỉ làm việc, hay do thiết bị TĐD tự động chuyển một phần phụ tải của phân đoạn khác sang. I I = K at [ I Nmax + K pt (I pt + I 'pt )] kñ (3-15) Trong đó: Kat = 1,2 : hệ số an toàn. INmax: dòng ngắn mạch lớn nhất khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây hoặc MBA tự dùng. I pt :dòng phụ tải tổng của phân đoạn được bảo vệ. I 'pt : dòng điện phụ tải tăng thêm của phân đoạn được bảo vệ do phân đoạn khác nghỉ làm việc hoặc TĐD chuyển một phần phụ tải của phân đoạn khác sang. Kpt: hệ số tính đến khả năng tăng dòng phụ tải trên thanh góp khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây hay MBA tự dùng. Độ nhạy của bảo vệ cấp I được xác định bằng hệ số nhạy khi có ngắn mạch trên thanh góp được bảo vệ: I (2) N min Kn = ≥ 1,5 (3-16) II kñ I (2) : dòng ngắn mạch trực tiếp hai pha trên thanh góp trong chế độ phụ tải N min cực tiểu. II.2. Bảo vệ cấp II: Bảo vệ cấp II làm nhiệm vụ dự trữ cho bảo vệ cấp I và bảo vệ của các phần tử nối với thanh góp khi bảo vệ chính của các phần tử này không tác động. Dòng điện khởi động của bảo vệ cấp II chọn theo 2 điều kiện: • Điều kiện 1: Bảo vệ phải trở về sau khi cắt ngắn mạch sau kháng điện đường dây nối vào phân đoạn bảo vệ, có tính đến trường hợp phụ tải phân đoạn được bảo vệ tăng lên khi một phân đoạn nào đó nghỉ việc. K at .K pt I II = KÂB (I pt + I 'pt ) (3-17) K tv • Điều kiện 2: Bảo vệ không được tác động trong trường hợp thiết bị TĐD đã tự động chuyển phụ tải của phân đoạn bị sự cố sang phân đoạn được bảo vệ. I II = K at (I pt + K mm I 'pt ) KÂB (3-18) Trong đó : Ktv: hệ số trở về lấy bằng 0,85. Kmm: hệ số tự mở máy của động cơ, lấy bằng (1,2 -1,3). Kpt: hệ số phụ tải lấy bằng (1,2 -1,3). Dòng điện khởi động của bảo vệ được chọn theo giá trị dòng điện tính toán lớn nhất từ hai điều kiện trên. Độ nhạy của bảo vệ cấp II được xác định bằng hệ số độ nhạy khi ngắn mạch hai pha trực tiếp sau kháng điện đường dây. I (2) N min Kn = (3-19) I II kñ 111
- Khi bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ dự trữ thì yêu cầu độ nhạy Kn ≥ 1,2. Trong trường hợp máy cắt đặt sau kháng điện đường dây và làm nhiệm vụ bảo vệ chính yêu cầu độ nhạy của bảo vệ Kn ≥ 1,5. III. BẢO VỆ SO LỆCH KHÔNG HOÀN TOÀN THANH GÓP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT, DÙNG BẢO VỆ CẮT NHANH PHỐI HỢP GIỮA DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP Bảo vệ cấp I là bảo vệ cắt nhanh phối hợp giữa dòng và áp, còn bảo vệ cấp II là bảo vệ quá dòng cực đại. BATD + + + RI RU RI RT - eân phađn eân phađn T BU noâi oán I • ~ oán III vi TG F2 • • • Hnh•3.24: Bạo veô thanh gop ieôn ap may phat • • • • Bảo vệ cấp I: • Dòng khởi động của bảo vệ cấp I được xác định theo điều kiện đảm bảo độ nhạy khi ngắn mạch trực tiếp giữa hai pha của thanh góp được bảo vệ trong chế độ làm việc với phụ tải cực tiểu. I (2) I KÂB = Nmin (3-20) K nI Trong đó: I (2) : dòng ngắn mạch khi ngắn mạch trực tiếp giữa 2 pha thanh góp trong Nmin chế độ phụ tải cực tiểu. KnI: hệ số nhạy của bảo vệ cấp I, KnI = 1,5. Để ngăn ngừa bảo vệ tác động nhầm khi đứt mạch bảo vệ điện áp, dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh trong trường hợp này chọn lớn hơn dòng phụ tải lâu dài cho phép của phân oán (I pt + I 'pt ) . Ipt: dòng phụ tải chính của phân đoạn được bảo vệ. I 'pt : dòng phụ tải tăng thêm của phân đoạn khi TĐD chuyển phụ tải của phân đoạn khác sang. 112
- Điện áp khởi động của rơle áp chọn theo áp cực tiểu ở thanh góp khi ngắn mạch sau kháng điện đường dây mà dòng qua bảo vệ bằng dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh. 3.I KÂB .x kâ U KÂB = K at (3-21) Trong đó: IKĐB: dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh. xkđ: điện kháng của kháng điện đường dây. Kat: hệ số an toàn lấy bằng 1,3. Ngoài ra theo điều kiện ổn định nhiệt khi dùng loại rơle PH -520 (của Liên Xô) và điều kiện chỉnh định theo điện áp ở chế độ làm việc mang tải, điện áp khởi động của bảo vệ còn phải thoả mãn điều kiện sau: 0,2Uñm ≤ U kñ ≤ 0,7Uñm (3-22) với: Uđmlà điện áp định mức của thanh góp. Nếu UKĐB ≤ 0,2Uđm thì không dùng được rơle loại PH -520. Còn nếu U KÂB ≥ 0,7Uâm thì phải lấy bằng 0,7Uđm và dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh cần phải giảm bớt theo biểu thức (3-21). Độ nhạy của rơle điện áp được xác định bằng hệ số nhạy khi có ngắn mạch qua điện trở quá độ Rqđ. U KÂB K nU = ≥2 UR (3-23) với UR là điện áp lớn nhất có thể có trên điện trở quá độ khi ngắn mạch trên thanh góp, điện áp này có thể xác định như sau: U R = 1,05.l (3-24) với l là chiều dài hồ quang tính bằng m. Khi mới xuất hiện hồ quang độ dài này bằng khoảng cách giữa các phần dẫn điện. * Bảo vệ cấp II: Dòng khởi động và độ nhạy của bảo vệ cấp II tính tương tự như bảo vệ cấp II ở mục 2 của phần II. 113
- V. sơ đồ bảo vệ hệ thống hai thanh góp tiêu biểu. I II 87BI 52 52 R 52 87B 95 I II 87BII 52 52 Hnh 3.25: S oă bạo veô heô thoâng hai thanh gop 114
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Bảo vệ rơle trong hệ thống điện - ĐH Điện lực
158 p |
1575 |
955
-
Bảo vệ Rơ le và Tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt
492 p |
492 |
327
-
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt
492 p |
275 |
184
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 2,3 - Đặng Tuấn Khanh
45 p |
230 |
101
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh
39 p |
185 |
77
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 8 - Đặng Tuấn Khanh
38 p |
142 |
75
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 1 - Đặng Tuấn Khanh
18 p |
160 |
70
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh
32 p |
152 |
65
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 5
24 p |
124 |
59
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 5 - Đặng Tuấn Khanh
39 p |
144 |
58
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 2
41 p |
117 |
53
-
Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh
20 p |
112 |
52
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 1
36 p |
107 |
48
-
Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 4
56 p |
67 |
34
-
Ebook Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện (tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung): Phần 1
246 p |
65 |
24
-
Ebook Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện (tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung): Phần 2
207 p |
42 |
23
-
Các phân từ thường dùng trong hệ thống tự động hóa
22 p |
36 |
10

Set-Cookie: TLDEVNamespace=33jg2q6vv049pdtrmp00k310o2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Giải bài tập Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi SGK Địa lí 11
Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
5
lượt xem 0
download
lượt xem 0
download
Giải bài tập Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi SGK Địa lí 11
Mô tả tài liệu
Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Tài liệu giải bài tập trang 23 gồm phần tóm tắt kiến thức chính của bài Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi, kèm ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng hình dung được nội dung bài học. Bên cạnh đó tham khảo phần gợi ý và đáp số của từng bài tập các em sẽ nắm bắt được phương pháp giải bài tập hiệu quả và chuẩn xác hơn.
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Giải bài tập Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi SGK Địa lí 11
Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
5
lượt xem 0
download
lượt xem 0
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2017/20170320/myhang_0794/80x100/1925989-20-1925989_6626.jpg)
##
Giải bài tập Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi SGK Địa lí 11
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tài liệu giải bài tập trang 23 gồm phần tóm tắt kiến thức chính của bài Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi, kèm ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng hình dung được nội dung bài học. Bên cạnh đó tham khảo phần gợi ý và đáp số của từng bài tập các em sẽ nắm bắt được phương pháp giải bài tập hiệu quả và chuẩn xác hơn.
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=hct8ejupifrua90kalotf05bs2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
THÚY
Anh hoa phát tiết dập dồn
Mở linh hồn tại thể tồn từng cơn
Mở triều giập gió cô đơn
Mù sa sáu cõi xuống cồn hở hang
...
Đột mời mai hột đồn lài
Cài cong cong khép kép cài cong cong
...
Hãy mang tôi tới lộn đàng
Giết tôi chết giữa cuộc quàng xiên mơ
...
Một phen nồn lững lướt qua
Cuộc vui chiếu cố
Cơn Kha Hộ Mừng
...
Lộn vòng hắc thủy u nhai
Liều thân dấn thể lai rai một vùng
...
Ra về úp nón lù ôn
Lần theo bước dọc lập tồn leo ngang
...
Từ phen chữ viết lộn hàng
Sầu nham thạch bỗng như càng bổ sung
...
Lọt cồn trận gió đi hoang
Tồn liên ở lại xin làn dồn ra
...
Luống nhiên nhã nhũ buông tuồng
Buồn se sắt gắp món Tồn-Liên-Nem
...
Rằng trong tuế nguyệt vơi đầy
Thanh hà nồn lững thơ ngây dị thường
...
Thịnh tiên đọa phật lạc thành
Quan âm bồ liễu dồn lành tồn lu
...
Làng tôi chim nhảy mười chân
Làng em bướm liệng có phần nhiều hơn
...
Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng
...
Mai sau còn lại tý gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
............
Ni cô nằm ngủ phi phàm (quá phi phàm)
Ống chân kiều diễm (quá đỉnh) duỗi ngang (chà chà... đã quá) ... tuyệt (cú mèo)... phù.. (phù .. phù ...mệt quá)
  Chiều được về sớm hơn mọi ngày, tay xe như có thói quen, cứ tự nhiên lái vào nhà sách, nhìn thấy một "Lâu đài" màu vàng rất đẹp của Franz Kafka, Lolita vẫn còn chưa đọc, ... thôi, về đọc thơ cho ... nhanh :)

markdown:
![ ](http://1.bp.blogspot.com/-xggNiOT70Is/T3c88WIa0UI/AAAAAAAAAug/uPw-yYiwXac/s400/laudai.jpg)
![ ](http://1.bp.blogspot.com/-xggNiOT70Is/T3c88WIa0UI/AAAAAAAAAug/uPw-yYiwXac/s400/laudai.jpg)
****
THÚY
Anh hoa phát tiết dập dồn
Mở linh hồn tại thể tồn từng cơn
Mở triều giập gió cô đơn
Mù sa sáu cõi xuống cồn hở hang
...
Đột mời mai hột đồn lài
Cài cong cong khép kép cài cong cong
...
Hãy mang tôi tới lộn đàng
Giết tôi chết giữa cuộc quàng xiên mơ
...
Một phen nồn lững lướt qua
Cuộc vui chiếu cố
Cơn Kha Hộ Mừng
...
Lộn vòng hắc thủy u nhai
Liều thân dấn thể lai rai một vùng
...
Ra về úp nón lù ôn
Lần theo bước dọc lập tồn leo ngang
...
Từ phen chữ viết lộn hàng
Sầu nham thạch bỗng như càng bổ sung
...
Lọt cồn trận gió đi hoang
Tồn liên ở lại xin làn dồn ra
...
Luống nhiên nhã nhũ buông tuồng
Buồn se sắt gắp món Tồn-Liên-Nem
...
Rằng trong tuế nguyệt vơi đầy
Thanh hà nồn lững thơ ngây dị thường
...
Thịnh tiên đọa phật lạc thành
Quan âm bồ liễu dồn lành tồn lu
...
Làng tôi chim nhảy mười chân
Làng em bướm liệng có phần nhiều hơn
...
Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng
...
Mai sau còn lại tý gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
............
THÚY
Anh hoa phát tiết dập dồn
Mở linh hồn tại thể tồn từng cơn
Mở triều giập gió cô đơn
Mù sa sáu cõi xuống cồn hở hang
...
Đột mời mai hột đồn lài
Cài cong cong khép kép cài cong cong
...
Hãy mang tôi tới lộn đàng
Giết tôi chết giữa cuộc quàng xiên mơ
...
Một phen nồn lững lướt qua
Cuộc vui chiếu cố
Cơn Kha Hộ Mừng
...
Lộn vòng hắc thủy u nhai
Liều thân dấn thể lai rai một vùng
...
Ra về úp nón lù ôn
Lần theo bước dọc lập tồn leo ngang
...
Từ phen chữ viết lộn hàng
Sầu nham thạch bỗng như càng bổ sung
...
Lọt cồn trận gió đi hoang
Tồn liên ở lại xin làn dồn ra
...
Luống nhiên nhã nhũ buông tuồng
Buồn se sắt gắp món Tồn-Liên-Nem
...
Rằng trong tuế nguyệt vơi đầy
Thanh hà nồn lững thơ ngây dị thường
...
Thịnh tiên đọa phật lạc thành
Quan âm bồ liễu dồn lành tồn lu
...
Làng tôi chim nhảy mười chân
Làng em bướm liệng có phần nhiều hơn
...
Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng
...
Mai sau còn lại tý gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
............
*Ni cô nằm ngủ phi phàm (quá phi phàm)*
Ống chân kiều diễm (quá đỉnh) duỗi ngang (chà chà... đã quá) ... tuyệt (cú mèo)... phù.. (phù .. phù ...mệt quá)
Ống chân kiều diễm (quá đỉnh) duỗi ngang (chà chà... đã quá) ... tuyệt (cú mèo)... phù.. (phù .. phù ...mệt quá)
  Chiều được về sớm hơn mọi ngày, tay xe như có thói quen, cứ tự nhiên lái vào nhà sách, nhìn thấy một "Lâu đài" màu vàng rất đẹp của Franz Kafka, Lolita vẫn còn chưa đọc, ... thôi, về đọc thơ cho ... nhanh :)

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Server: GSE

Cache-Control: private, max-age=0

X-Content-Type-Options: nosniff


text:
Ca khúc này chưa có lời, nếu bạn có lời của ca khúc vui lòng
điển vào form bên dưới gởi về ThiệpOnline để cùng chia sẽ với mọi người.
Rất cảm ơn sự đóng góp của bạn!

WARC-Truncated: length

Content-Type: text/html


text: Bàn cầu TOTO 2 khối CST300DTS(CS300DT2Y1) Mã sản phẩm : CST300DTS | Số lần xem 2443 | Ngày cập nhật : 2/5/2016 Tình trạng : Còn hàng Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành: 2 năm Nhóm : Bàn cầu TOTO hai khối Màu sản phẩm : Khuyến mại : 2,473,400 đ Gián niêm yết : 2,980,000 đ Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước ! Hãy gọi điện sẽ có giá tốt hơn Số lượng : Đặt Hàng Hướng dẫn mua hàng Phương thức thanh toán Phương thức VC & lắp đặt Chính sách bảo hành Bàn cầu TOTO 2 khối CST300DTS(CS300DT2Y1)là dòng sản phẩm tiết kiệm nước chỉ với 3 lít xả tiểu và xả đại là 4.8 lít nước Chi tiết sản phẩm Đặc điểm sản phẩm Bàn cầu TOTO 2 khối CST300DTS(CS300DT2Y1) › Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC393VS › Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L) › Thân dài, thân kín › Tâm xả: 305mm › (Không bao gồm van dừng) Thông số kỹ thuật Tất cả các sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp đều có sự sai số về kích thước, thông số cũng có thể thay đổi do quy định nhà sản xuất. Để biết rõ hơn khách hàng vui lòng liên hệ hotline để nhận thông tin ! Nhận xét đánh giá Cho điểm chất lượng sản phẩm Mời bạn đánh giá về sản phẩm Bàn cầu TOTO 2 khối CST300DTS(CS300DT2Y1)

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

X-Powered-By-Plesk: PleskWin


text:
Chủ nhà bán nhà SỔ ĐỎ CHÍNH CHỦ cực đẹp MẶT PHỐ KIM HOA. Nhà CỰC RỘNG 40m, xây MỚI khang trang, kiên cố, thiết kế hiện đại, mặt tiền 3.4m thoải mái, giá CỰC MỀM 5.2 tỷ(có thương lượng).
Khu dân cư CỰC ĐÔNG ĐÚC, phố buôn bán nhộn nhịp. Nhà MẶT PHỐ nên ở hay kinh doanh đều rất tuyệt. Gần ngay trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên... VỊ TRÍ SỐ 1 QUẬN ĐỐNG ĐA!!!
Liên hệ nhanh và gấp: Thảo thổ cư: 01676535988.
- Chuyên bán nhà với kho hàng KHỔNG LỒ 10000 nhà ở tất cả các phân khúc: từ vài tỷ đến vài chục tỷ, từ nhà mặt phố đến sâu trong ngõ.
- Miễn 100% phí mua nhà với khách mua.
- Liên hệ ngay và luôn vì chúng tôi rất sẵn sàng phục vụ bạn!

Server: nginx


text:
Cho thuê nhà chính chủ 50m2 Nguyễn chính – Hoàng mai chính chủ cấp 4 –
Nhà cấp 4. Diện tích 50m2 (Bao gồm: sân cổng+2 phòng +1 bếp + 1 phụ vs)
Ngõ ô tô vào được.Tiện đi lại, sinh hoạt, gần chợ Tân Mai, trường mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 Tân Mai. Đường ngõ 3m. Điện, nước người thuê được tự đóng theo công tơ.
Ngõ 143 - Đường Nguyễn Chính (Ngõ 56 Tân Mai cũ)
Điện, nước tính theo giá nhà nước.
Phù hợp cho hộ gia đình. Cho thuê dài hạn. Giá 3.0 triệu/1tháng.
Chính chủ. Miễn trung gian.
Liên hệ: Cô Nghĩa Điện thoại: 01659684636; A.Tứ 0.9669.86.689
Từ đường trương định, đi vào tân mai, đi vào nguyễn chính (Ngõ 56 Tân Mai cũ). Vào Ngõ 143

markdown:
[ chính chủ 50m2 Nguyễn chính – Hoàng mai chính chủ cấp 4 – Cho thuê nhà](/cho-thue-nha)
Nhà cấp 4. Diện tích 50m2 (Bao gồm: sân cổng+2 phòng +1 bếp + 1 phụ vs)
Ngõ
[ vào được.Tiện đi lại, sinh hoạt, gần chợ Tân Mai, trường mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 Tân Mai. Đường ngõ 3m. Điện, nước người thuê được tự đóng theo công tơ. ô tô](/o-to-do-cua)
Ngõ 143 - Đường Nguyễn Chính (Ngõ 56 Tân Mai cũ)
Điện, nước tính theo giá nhà nước.
Phù hợp cho hộ gia đình. Cho thuê dài hạn. Giá 3.0 triệu/1tháng.
Chính chủ. Miễn trung gian.
Liên hệ: Cô Nghĩa Điện thoại: 01659684636; A.Tứ 0.9669.86.689
Từ đường trương định, đi vào tân mai, đi vào nguyễn chính (Ngõ 56 Tân Mai cũ). Vào Ngõ 143


text:
Cần nữ ở ghép, nhà thuê gần Đại học Nam Sài Gòn
Mình là nữ, đang thuê nhà, cần thêm 2 nữ ở ghép để chia bớt tiền nhà
Nhà đang thuê 4m x 9m, gần Đại học Kỹ nghệ Nam Sài Gòn, gần bệnh viện Quận 8, gần chợ Phạm Thế Hiển, điện nước đầy đủ
Vui lòng liên hệ 0939.869.020 Ngân
Cám ơn!

markdown:
Cần nữ ở ghép, nhà thuê gần Đại học Nam Sài Gòn
Mình là nữ, đang
[, cần thêm 2 nữ ở ghép để chia bớt tiền nhà thuê nhà](/thue-nha)
Nhà đang thuê 4m x 9m, gần Đại học Kỹ nghệ Nam Sài Gòn, gần bệnh viện Quận 8, gần chợ Phạm Thế Hiển, điện nước đầy đủ
Vui lòng liên hệ 0939.869.020 Ngân
Cám ơn!


text:
Gái Gọi Sài Gòn và Hà Nội
Pic lần đầu cho vợ lên sóng khoe mông tròn
Thảo luận trong 'Vợ Chồng - Gấu' bắt đầu bởi Tay Chơi, 12/5/16.
Trang 1 của 2 trang
Trang 1 của 2 trang
Gái Gọi Sài Gòn và Hà Nội
Thảo luận trong 'Vợ Chồng - Gấu' bắt đầu bởi Tay Chơi, 12/5/16.

markdown:
**Gái Gọi Sài Gòn và Hà Nội**
# Pic lần đầu cho vợ lên sóng khoe mông tròn
Thảo luận trong '
[Vợ Chồng - Gấu](forums/vo-chong-gau.132/)' bắt đầu bởi [Tay Chơi](members/tay-choi.747/), [12/5/16](threads/lan-dau-cho-vo-len-song-khoe-mong-tron.1552/).
Trang 1 của 2 trang
Trang 1 của 2 trang
**Gái Gọi Sài Gòn và Hà Nội**
Thảo luận trong '
[Vợ Chồng - Gấu](forums/vo-chong-gau.132/)' bắt đầu bởi [Tay Chơi](members/tay-choi.747/), [12/5/16](threads/lan-dau-cho-vo-len-song-khoe-mong-tron.1552/).

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


text:
Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý I/2016, giá chào bán bằng mệnh giá. Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.
Tổng số tiền dự kiến thu được là 306 tỷ đồng, sẽ bổ sung 110 tỷ đồng cho dự án Khu căn hộ tại 1177 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP. HCM; đầu tư 150 tỷ đồng cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và bổ sung vốn lưu động 46 tỷ đồng.
Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch HĐQT DRH cho biết, Công ty hiện đang cần gia tăng vốn tự có để có thể triển khai kế hoạch kinh doanh mới.
Thị trường bất động sản năm 2015 có thanh khoản tương đối tốt và tiếp tục cất cánh trong năm 2106. Do vậy, Công ty xác định đi từng dự án cụ thể với thời gian không quá dài để chớp cơ hội thị trường.
Để làm được điều đó, DRH đã có sự chuẩn bị về mặt pháp lý các dự án từ rất lâu, nay mới triển khai kịp. Chẳng hạn, 2 dự án gồm dự án khu căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn thành cơ bản việc cấp phép.
Trong tình huống xấu nhất chưa bán được hàng ngay, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch khai thác cho thuê sản phẩm để ổn định nguồn thu.
Được biết, Dự án Cao ốc căn hộ 1177 Huỳnh Tấn Phát có 20 tầng, gồm 169 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến 333 tỷ đồng, trong đó vốn vay 80 tỷ đồng, huy động từ khách hàng 143,3 tỷ đồng, còn lại đến từ vốn tự có. Thời gian triển khai dự kiến từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2017.
Còn Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An, tổng vốn đầu tư 1.415 tỷ đồng. Công ty dự kiến vốn vay 600 tỷ đồng, huy động từ khách hàng 537 tỷ đồng và 277,5 tỷ đồng đến từ vốn tự có. Dự án dự kiến triển khai từ tháng 1/2016 đến năm 2018 chia làm 3 giai đoạn và đi vào vận hành sau năm 2018.
Với việc tăng vốn điều lệ, đầu tư vào 2 dự án bất động sản đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản của DRH sau vài năm trước đó, mảng kinh doanh phân bón gần như là hoạt động chính duy nhất đóng góp vào doanh thu Công ty.
Đối với phương án trả nợ ngân hàng, ông Phan Tấn Đạt, Tổng giám đốc DRH cho biết, tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu ở dự án Huỳnh Tấn Phát thấp, chỉ khoảng 24%. Trong trường hợp bán được hàng nhanh thì sẽ cần sử dụng vốn vay, hoặc chỉ cần bán được 20% dự án đã đủ trả nợ. Đây là dự án hưởng lợi toàn bộ cơ sở hạ tầng của Phú Mỹ Hưng, quy mô dự án cũng không quá lớn, nên thực hiện dự án cũng trong tầm tay DRH.
Ngoài ra, dự án gần Khu chế xuất Tân Thuận, trong khi khu vực này đã lấp kín và đang có nhu cầu rất cao về nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia. Do vậy, công ty khá tự tin về tiến độ bán hàng.
Còn ở dự án An Lộc, quy mô vốn đầu tư lớn hơn, dự kiến vốn vay vào khoảng 42% tổng vốn đầu tư nhưng được thực hiện theo từng giai đoạn nên có thể không quá áp lực về mặt tài chính. Đây cũng là dự án có vị trí tốt, gần TP. HCM, nên dễ dàng đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần.
Với việc tăng vốn điều lệ, đầu tư vào 2 dự án bất động sản đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản của DRH sau vài năm trước đó, mảng kinh doanh phân bón gần như là hoạt động chính duy nhất đóng góp vào doanh thu Công ty.
HĐQT DRH cũng trình đại hội định hướng hoạt động công ty trong giai đoạn 2016-2018 với sự tăng trưởng lợi nhuận 40%/năm, mảng bất động sản đóng góp tỷ trọng gia tăng qua các trong doanh thu, trong khi đó, mảng kinh doanh phân bón có tỷ trọng giảm dần.
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

markdown:
Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý I/2016, giá chào bán bằng mệnh giá. Số cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.
Tổng số tiền dự kiến thu được là 306 tỷ đồng, sẽ bổ sung 110 tỷ đồng cho dự án Khu căn hộ tại 1177 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP. HCM; đầu tư 150 tỷ đồng cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và bổ sung vốn lưu động 46 tỷ đồng.
Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch HĐQT DRH cho biết, Công ty hiện đang cần gia tăng vốn tự có để có thể triển khai kế hoạch kinh doanh mới.
Thị trường bất động sản năm 2015 có thanh khoản tương đối tốt và tiếp tục cất cánh trong năm 2106. Do vậy, Công ty xác định đi từng dự án cụ thể với thời gian không quá dài để chớp cơ hội thị trường.
Để làm được điều đó, DRH đã có sự chuẩn bị về mặt pháp lý các dự án từ rất lâu, nay mới triển khai kịp. Chẳng hạn, 2 dự án gồm dự án khu căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn thành cơ bản việc cấp phép.
Trong tình huống xấu nhất chưa bán được hàng ngay, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch khai thác cho thuê sản phẩm để ổn định nguồn thu.
Được biết, Dự án Cao ốc căn hộ 1177 Huỳnh Tấn Phát có 20 tầng, gồm 169 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến 333 tỷ đồng, trong đó vốn vay 80 tỷ đồng, huy động từ khách hàng 143,3 tỷ đồng, còn lại đến từ vốn tự có. Thời gian triển khai dự kiến từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2017.
Còn Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An, tổng vốn đầu tư 1.415 tỷ đồng. Công ty dự kiến vốn vay 600 tỷ đồng, huy động từ khách hàng 537 tỷ đồng và 277,5 tỷ đồng đến từ vốn tự có. Dự án dự kiến triển khai từ tháng 1/2016 đến năm 2018 chia làm 3 giai đoạn và đi vào vận hành sau năm 2018.
Với việc tăng vốn điều lệ, đầu tư vào 2 dự án bất động sản đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản của DRH sau vài năm trước đó, mảng kinh doanh phân bón gần như là hoạt động chính duy nhất đóng góp vào doanh thu Công ty.
Đối với phương án trả nợ ngân hàng, ông Phan Tấn Đạt, Tổng giám đốc DRH cho biết, tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu ở dự án Huỳnh Tấn Phát thấp, chỉ khoảng 24%. Trong trường hợp bán được hàng nhanh thì sẽ cần sử dụng vốn vay, hoặc chỉ cần bán được 20% dự án đã đủ trả nợ. Đây là dự án hưởng lợi toàn bộ cơ sở hạ tầng của Phú Mỹ Hưng, quy mô dự án cũng không quá lớn, nên thực hiện dự án cũng trong tầm tay DRH.
Ngoài ra, dự án gần Khu chế xuất Tân Thuận, trong khi khu vực này đã lấp kín và đang có nhu cầu rất cao về nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia. Do vậy, công ty khá tự tin về tiến độ bán hàng.
Còn ở dự án An Lộc, quy mô vốn đầu tư lớn hơn, dự kiến vốn vay vào khoảng 42% tổng vốn đầu tư nhưng được thực hiện theo từng giai đoạn nên có thể không quá áp lực về mặt tài chính. Đây cũng là dự án có vị trí tốt, gần TP. HCM, nên dễ dàng đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần.
Với việc tăng vốn điều lệ, đầu tư vào 2 dự án bất động sản đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản của DRH sau vài năm trước đó, mảng kinh doanh phân bón gần như là hoạt động chính duy nhất đóng góp vào doanh thu Công ty.
HĐQT DRH cũng trình đại hội định hướng hoạt động công ty trong giai đoạn 2016-2018 với sự tăng trưởng lợi nhuận 40%/năm, mảng bất động sản đóng góp tỷ trọng gia tăng qua các trong doanh thu, trong khi đó, mảng kinh doanh phân bón có tỷ trọng giảm dần.
![ ảnh 1](http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/w420/uploaded/phanhang/2015_12_05/kd_xxrg.png)
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=RMpSANHFu8mqqDLji530YnLMrTWVy4fTqtfafS3Jps9hq7tuShkHRY6f3qm6zNa6yaSwmX7byScNPzIXwMyQOxCBfrf2nfIOwRDl9g7OMleW2fkOZm6dRZMIbHNfwMky0sAD053DfRaKM0xBV7ZLxw2; domain=tinnhanhchungkhoan.vn; expires=Wed, 31-May-2017 23:12:49 GMT; path=/; HttpOnly

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-Cache: MISS from xCache11-01


text:
Khi những "người con" vô tình làm xét nghiệm riêng rẽ, họ phát hiện thấy sự liên quan, và mẹ của tất cả đã mang thai sau khi điều trị với bác sỹ này.
Các tài liệu của tòa án cho biết một bác sỹ sản khoa tại Indianapolis bị cáo buộc đã dùng tinh trùng của chính mình ít nhất 50 lần, thay vì các tinh trùng được hiến tặng, cho các bệnh nhân đến chữa trị tại phòng khám của mình, và khiến ít nhất tám phụ nữ mang thai. Bác sỹ Donald Cline, 77 tuổi, về hưu năm 2009, bị cho là cha về mặt sinh học của ít nhất tám người, trong đó người nhỏ nhất khoảng 30 tuổi.
Trong một bản khai có tuyên thệ có căn cứ thỏa đáng, người đàn ông 77 tuổi này đã nói với sáu người trưởng thành tin rằng họ là con của ông rằng bản thân đã hiến tinh trùng khoảng 50 lần, bắt đầu từ thập niên 70 thế kỷ trước. Cũng trong bản khai trên cho biết một trong những “đứa trẻ” đã dùng mẫu nước bọt để làm xét nghiệm DNA và phát hiện ra mình hóa ra có liên quan đến ít nhất tám người khác cũng có thông tin trong kho dữ liệu của nơi làm xét nghiệm này. Không chỉ thế, hai người khác sau khi tìm hiểu về thân thế của mình qua xét nghiệm DNA thì biết mẹ của cả hai đều từng là bệnh nhân của bác sỹ Cline, và bản thân hai người có quan hệ với 70 người họ hàng của bác sỹ này.
Tuy vậy, khi tòa án bắt đầu điều tra về những đơn khiếu nại thì ông Cline phủ nhận việc làm này. “Tôi có thể dứt khoát nói rằng tôi chưa từng bao giờ sử dụng mẫu của chính mình để cấy tinh,” ông nói trong thư gửi đến văn phòng Chưởng lý Indiana. Luật sư của bác sỹ Cline là Tracy Betz đã đưa ra bản tường trình nói rằng thân chủ của mình không bị kết tội che giấu tài liệu hay tác động đến các nhân chứng, cũng không tỏ ra bất hợp tác với việc điều tra của Viện Chưởng lý.
Sau khi được bào chữa và tự đóng tiền bảo chứng, bác sỹ Cline được thả tự do. Tuy nhiên ông này nếu xét về “thành tích” thì vẫn chưa thể bằng bác sỹ sản tai tiếng nhất đã bí mật sử dụng chính tinh trùng của mình là Cecil Jacobson tại Vienna, Virginia - người có thể đã là cha của 70 người con từ năm 1976 đến 1998.
Ý kiến bạn đọc

markdown:
Khi những "người con" vô tình làm xét nghiệm riêng rẽ, họ phát hiện thấy sự liên quan, và mẹ của tất cả đã mang thai sau khi điều trị với bác sỹ này.
Các tài liệu của tòa án cho biết một bác sỹ sản khoa tại Indianapolis bị cáo buộc đã dùng tinh trùng của chính mình ít nhất 50 lần, thay vì các tinh trùng được hiến tặng, cho các bệnh nhân đến chữa trị tại phòng khám của mình, và khiến ít nhất tám phụ nữ mang thai. Bác sỹ Donald Cline, 77 tuổi, về hưu năm 2009, bị cho là cha về mặt sinh học của ít nhất tám người, trong đó người nhỏ nhất khoảng 30 tuổi.
Trong một bản khai có tuyên thệ có căn cứ thỏa đáng, người đàn ông 77 tuổi này đã nói với sáu người trưởng thành tin rằng họ là con của ông rằng bản thân đã hiến tinh trùng khoảng 50 lần, bắt đầu từ thập niên 70 thế kỷ trước. Cũng trong bản khai trên cho biết một trong những “đứa trẻ” đã dùng mẫu nước bọt để làm xét nghiệm DNA và phát hiện ra mình hóa ra có liên quan đến ít nhất tám người khác cũng có thông tin trong kho dữ liệu của nơi làm xét nghiệm này. Không chỉ thế, hai người khác sau khi tìm hiểu về thân thế của mình qua xét nghiệm DNA thì biết mẹ của cả hai đều từng là bệnh nhân của bác sỹ Cline, và bản thân hai người có quan hệ với 70 người họ hàng của bác sỹ này.
![ Bác sỹ 77 tuổi bị cáo buộc khiến ít nhất 8 bệnh nhân mang thai](http://media.tintuc.vn/uploads/medias/2016/10/20/bac-sy-77-tuoi-bi-cao-buoc-khien-it-nhat-8-benh-nhan-mang-thai-bb-baaadn5rcG.jpg)
![ Bác sỹ 77 tuổi bị cáo buộc khiến ít nhất 8 bệnh nhân mang thai](http://media.tintuc.vn/uploads/medias/2016/10/20/bac-sy-77-tuoi-bi-cao-buoc-khien-it-nhat-8-benh-nhan-mang-thai-bb-baaadn5rcG.jpg)
*(Ảnh: Internet).*
Tuy vậy, khi tòa án bắt đầu điều tra về những đơn khiếu nại thì ông Cline phủ nhận việc làm này. “Tôi có thể dứt khoát nói rằng tôi chưa từng bao giờ sử dụng mẫu của chính mình để cấy tinh,” ông nói trong thư gửi đến văn phòng Chưởng lý Indiana. Luật sư của bác sỹ Cline là Tracy Betz đã đưa ra bản tường trình nói rằng thân chủ của mình không bị kết tội che giấu tài liệu hay tác động đến các nhân chứng, cũng không tỏ ra bất hợp tác với việc điều tra của Viện Chưởng lý.
Sau khi được bào chữa và tự đóng tiền bảo chứng, bác sỹ Cline được thả tự do. Tuy nhiên ông này nếu xét về “thành tích” thì vẫn chưa thể bằng bác sỹ sản tai tiếng nhất đã bí mật sử dụng chính tinh trùng của mình là Cecil Jacobson tại Vienna, Virginia - người có thể đã là cha của 70 người con từ năm 1976 đến 1998.
|
Bạn đang đọc bài viết
|**Luna**/ Ttvn.vn
## Ý kiến bạn đọc

Set-Cookie: laravel_session=bc1a1af56a8a28a70f0dfca53af74df16d18dd34; expires=Thu, 23-Mar-2017 14:15:19 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly

Access-Control-Allow-Methods: GET

X-Cache: MISS from S_Cache

Pragma: private

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
(Tổ Quốc)- Lần đầu tiên trong lịch sử, những thiết kế mới nhất của Chanel được giới thiệu tại một quốc gia Mỹ Latin.
Các ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới và những nhân vật cấp cao của Cuba đã có mặt trong đêm diễn đầu tiên của nhà mốt danh tiếng Chanel tại quốc gia Nam Mỹ này.
Nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld đã đem đến những thiết kế mang đậm phong cách và sắc màu của vùng đảo Caribbean trong bộ sưu tập mới nhất của mình. Show diễn của Chanel là một trong những hoạt động văn hóa quốc tế đang diễn ra ngày càng thường xuyên tại Cuba, kể từ khi đảo quốc này mở cửa ngoại giao và thương mại.
Chanel chọn Cuba là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên để trình diễn bộ sưu tập mới
(ảnh: The Guardian)
“Thế giới cuối cùng cũng rộng mở với Cuba. Mọi người đều muốn đến và khám phá một chút về đất nước chúng tôi,” Mariela Castro, con gái của Chủ tịch Raúl Castro, đồng thời cũng là một nhà hoạt động ủng hộ người đồng tính tại Cuba nói.
Tham dự show diễn của Chanel có các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Vin Diesel, Tilda Swinton và Geraldine Chaplin. Nam tài tử Diesel đang có mặt tại Cuba để quay phần mới nhất trong loạt phim Fast and Furiours.
Tháng trước, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Barack Obama đến hòn đảo này, người dân Cuba cũng đã lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến ban nhạc huyền thoại Rolling Stones biểu diễn tại đây.
Nói về lý do chọn Cuba làm địa điểm giới thiệu bộ sưu tập thời trang xa hoa của mình, đại diện của Chanel cho biết: “Nền văn hóa phong phú và sự mở cửa của Cuba đối với thế giới đã khiến đất nước này trở thành một nguồn cảm hứng cho chúng tôi.”
Show thời trang diễn ra trên một sân khấu ngoài trời tại đại lộ dọc theo bờ biển Paseo del Prado, vốn thuộc một khu phố ổ chuột nhưng đã được đặc biệt trang hoàng lại. Bên ngoài sân khấu, hàng trăm nghìn người dân, mặc dù không có vé, nhưng vẫn tụ tập, cố gắng theo dõi sự kiện văn hóa được mong chờ nhất trong năm này.
Nhà thiết kế Karl Lagerfeld của Chanel được chào đón nồng nhiệt tại Cuba
(ảnh: The Guardian)
“Tôi nghĩ show diễn này đem lại nhiều thứ cho Chanel hơn là cho Cuba,” Idania del Rio – một nhà thiết kế thời trang người Cuba nói. “Tôi không nghĩ người Cuba đã sẵn sàng cho những sản phẩm như vậy”, Del Rio cũng tỏ ra không quá ấn tượng với những gì được trình diễn. “Rất thú vị nhưng có phần hơi cũ kỹ. Những thứ như xì gà Cuba, những màu sắc rực rỡ… xuất hiện rất nhiều. Chúng đại diện cho một Cuba xưa. Đối với tôi, Cuba ngày nay không giống như vậy. Cuba ngày nay mang tính đương đại hơn nhiều.”
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cuba đã lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Người dân nước này từng phải mặc những trang phục hàng thùng nhập khẩu được bày bán tại các cửa hàng nhà nước. Chính quyền gọi đó là “quần áo tái chế”, trong khi người dân đặt tên cho những chuyến mua sắm của mình tại hệ thống cửa hàng nhà nước là “mua sắm giẻ rách”.
Tương lai của thời trang Cuba phụ thuộc vào việc khi nào Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận đã tồn tại hơn 54 năm tại đây – một viễn cảnh chưa thật sự rõ ràng mặc dù rất nhiều nỗ lực ngoại giao đã và đang được tiến hành.
“Khi nào Cuba trở thành một quốc gia bình thường không còn cấm vận. chúng tôi sẽ là những người dẫn đầu trong giới thời trang”, Raúl Castillo – nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất tại Cuba hiện nay tự hào tuyên bố sau show diễn.
Minh Đức (theo The Guardian)
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
© Báo điện tử Tổ Quốc được thành lập ngày 01/9/2006
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 220/GP-BTTTT do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/04/2016 (cấp mới)
Tổng Biên tập: NGUYỄN THANH LIÊM
Toà soạn: Số 20 ngõ 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043 9745846/47 (máy lẻ 402) /043 9742817
Văn phòng TP HCM: Lầu 3, tòa nhà Vụ Công tác phía Nam, VP Quốc hội
Số 54 - 56 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại: 083.7270808
E-mail : toasoan@toquoc.gov.vn
Liên hệ quảng cáo : Hotline: 0968933869

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=iTnijmZGVczmSjVdGW-tJxCA4qN6iD-_EMtfq1zg7MqcfkCRAplsBVUmy8FrZzLk3ksUgd-lPzAxW7iMQzKzDH-sZTI4mhLaOLrKwSoVvCztwEKD6Va759D4M83fsQA2Wn0R3lYD84fgoY4h38s5Kw2; domain=toquoc.vn; expires=Wed, 31-May-2017 23:06:22 GMT; path=/; HttpOnly

X-Cache: MISS from cache13


text:
TraderViet | Cộng Đồng Trader & Broker Việt Nam
Tags
>
fed
Trang 1 của 4 trang
1
2
3
4
Tiếp >
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Họp FOMC tối nay sẽ gây bão thị trường bằng những "ẩn số" nào?
Duonghuy
,
15/3/17
10
Trả lời,
mới nhất bởi
chung
16/3/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
[Kathy Lien] USD trước buổi điều trần bán thường niên có thể gây bão của "Đại bàng" Yellen
Jasmine Tran
,
14/2/17
1
Trả lời,
mới nhất bởi
minhfx
14/2/17
Chủ đề
Liệu sẽ có làn sóng tăng giá mới của đồng USD?
Pan
,
6/2/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
FED đã gây thất vọng với FOMC rạng sáng nay như thế nào?
Duonghuy
,
2/2/17
4
Trả lời,
mới nhất bởi
nguyen thanh cuong
3/2/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Ông Trump đã "quậy" kiểu gì và USD sẽ như thế nào với FOMC rạng sáng mai?
Duonghuy
,
1/2/17
1
Trả lời,
mới nhất bởi
chung
1/2/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Tuần này thị trường tài chính toàn cầu sẽ đầy ắp các biến động
Duonghuy
,
31/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
USD đang đi chậm hay đã chệch hướng so với anh em cùng thuyền của nó?
Duonghuy
,
26/1/17
1
Trả lời,
mới nhất bởi
long sanh
26/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
USD sẽ tạo đáy ở đây? Liệu ông Trump có hại USD?
Duonghuy
,
19/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Cuộc chạm trán giữa Trump và Fed sẽ khiến USD tăng giá
Khánh Trình
,
17/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Trước giờ ông Trump chính thức nhậm chức thì USD sẽ ra sao?
Duonghuy
,
16/1/17
1
Trả lời,
mới nhất bởi
lebabe
16/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Tình hình USD sẽ như thế nào sau khi ông Trump chém hôm qua?
Duonghuy
,
13/1/17
1
Trả lời,
mới nhất bởi
richman2403
13/1/17
Chủ đề
Vàng
Tình hình USD sẽ thế nào sau Nonfarm vừa rồi?
Duonghuy
,
9/1/17
Chủ đề
Những rủi ro mà giới đầu tư phải đối mặt trong năm 2017
Quoc
,
8/1/17
Chủ đề
Kinh tế Mỹ 2017 nhìn vào đồng USD và lời hứa của Trump
Jasmine Tran
,
5/1/17
2
Trả lời,
mới nhất bởi
Nguyen Phong
8/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Đà tăng của USD bỏ qua luôn cảnh báo của FED - USD sẽ thế nào vào Nonfarm này?
Duonghuy
,
5/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
[Góc nhìn Big Bank] Dự báo có bất ngờ gì trong Biên bản họp FOMC rạng sáng mai không?
Duonghuy
,
4/1/17
2
Trả lời,
mới nhất bởi
Cua'sdaddy
4/1/17
Chủ đề
Phân tích cơ bản
USD tăng rồi tuột - Sẽ có đảo chiều trước mắt?
Duonghuy
,
4/1/17
3
Trả lời,
mới nhất bởi
Duonghuy
4/1/17
Chủ đề
Top 5 sự kiện ảnh hưởng nền kinh tế thế giới năm 2016
Quoc
,
29/12/16
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Đồng Đô la trong năm 2017 sẽ ra sao?
Duonghuy
,
29/12/16
3
Trả lời,
mới nhất bởi
hiphop89
29/12/16
Chủ đề
Phân tích cơ bản
Một đồng EUR yếu có cứu được Liên Minh Châu Âu?
Duonghuy
,
23/12/16
1
Trả lời,
mới nhất bởi
richman2403
23/12/16
Hiển thị kết quả từ 1 đến 20 của 77
Trang 1 của 4 trang
1
2
3
4
Tiếp >
Login with Facebook
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email
Bạn đã có tài khoản rồi?
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
TraderViet | Cộng Đồng Trader & Broker Việt Nam
Tags
>
Home
Home
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Lists
Bài viết gần đây
DIỄN ĐÀN
DIỄN ĐÀN
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Lists
Bài viết gần đây
Thông tin Broker
Thông tin Broker
Liên kết nhanh
Lớp học
Lớp học
Liên kết nhanh
Lớp học Cơ bản
Lớp học Price Action
Lớp học Mô hình nến Nhật
Lớp học Mô hình giá
Lớp học Pin Bar
Lớp học Ichimoku
Lớp học Giao dịch theo xu hướng.
Liên hệ
Hỗ trợ
Hỗ trợ
Liên kết nhanh
Hoạt động TraderViet
Thông báo TraderViet
Góp ý xây dựng TraderViet
Liên hệ TraderViet
editor post
Menu
Tài khoản
Đăng nhập
Đăng ký

Server: Nginx

X-Powered-By: VPSSIM


text:
Hoàn thành 17 Chương
223 lượt đọc
report
comment
share
Đọc Truyện
Download Ebook PRC
Ngày tạo: 23/06/2016 17:01
Ngày cập nhật: 23/06/2016 17:01
Xem Tất cả chương
Chia sẻ lên Facebook để Download Ebook PRC miễn phí
Các bạn có thể làm rõ lý do, hoặc giải thích rõ để BQT có thể xử lý dễ dàng hơn, xin cám ơn.
Có một số truyện do nguồn bị trục trặc, thiếu hoặc chỉ gồm hình ảnh, nếu bạn có nguồn khác bạn có thể ghi lại ở đây. Thanks.

Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/7.0.16