text:
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94
lượt xem 478
download
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
Qua việc nghiên cứu giông sét và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình, thiết bị đã có lịch sử từ lâu đời. Ngày nay người ta đã tìm ra được những biện pháp, những hệ thống thiết bị và những kỹ thuật tiên tiến để phòng chống sét một cách hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên giông sét là hiện tượng tự nhiên. Mật độ, thời gian và cường độ sét mang tính ngẫu nhiên cho nên việc nghiên cứu chống sét là rất quan trọng đối với các công trình. Ở những vùng khác nhau, do điều kiện khí...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm. MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆN TƯỢNG SÉT Ở VIỆT NAM. Qua việc nghiên cứu giông sét và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình, thiết bị đã có lịch sử từ lâu đời. Ngày nay người ta đã tìm ra được những biện pháp, những hệ thống thiết bị và những kỹ thuật tiên tiến để phòng chống sét một cách hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên giông sét là hiện tượng tự nhiên. Mật độ, thời gian và cường độ sét mang tính ngẫu nhiên cho nên việc nghiên cứu chống sét là rất quan trọng đối với các công trình. Ở những vùng khác nhau, do điều kiện khí hậu và thiết bị kỹ thuật khác nhau nên các đặc điểm về giông sét gây ra những tác hại khác nhau. Tuỳ theo từng vùng mà có những biện pháp thích hợp để phòng chống sét có hiệu quả. A.Tình hình giông sét ở việt nam: Theo đề tài KC-03-07 của Viện năng lượng trong một năm số ngày giông trên Miền bắc nước ta thường giao động trong khoảng từ 70 đến 110 ngày và số lần giông từ 150 đến 300 lần, như vậy vào mùa mưa trung bình một ngày có thể xảy ra từ 2 đến 3 cơn giông. Vùng giông nhiều nhất trên Miền Bắc là vùng Tiên Yên, Móng Cái; Tại đây hàng năm có từ 100 đến 110 ngày, tháng nhiều giông nhất là các tháng VII, VIII có tới 25 ngày/ tháng. Một số vùng khác có địa hình chuyển tiếp giữa cồng bằng số lần giông cũng nhiều tới 200 lần với số ngày giông khoảng trên 100 ngày, các vùng còn lại từ 150 đến 200 cơn giông mỗi năm tập chung khoảng 90 đến 100 ngày. Nơi ít giông nhất là vùng Quảng Bình hàng năm chỉ có 80 ngày giông. Xét về dạng diễn biến của mùa giông trong năm ta thấy mùa giông không Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 1
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP hoàn toàn đồng nhất giữa các vùng. Nói chung ở Bắc Bộ mùa mưa bão tập chung khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. ở phía tây Bắc Bộ mùa giông tập trung trong khoảng từ đầu tháng 4 đến tháng 8. Ở các nơi khác thuộc Bắc Bộ tháng 5, tháng 9 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình . Vùng Duyên hải trung bộ ở phần phía bắc đến Quảng Ngãi là khu vực tương đối nhiều giông trong tháng 4 và từ tháng 5 đến tháng 8. Số ngày giông tập trung xấp xỉ 10 ngày/tháng. Tháng nhiều giông nhất (tháng 5 ) quan sát được 12 đến 15 ngày. Những tháng đầu mùa (tháng 4) và tháng cuối mùa (tháng 10) mỗi tháng chỉ gặp từ 2 đến 5 lần giông. Phía nam Duyên Hải trung bộ (từ Bình định trở vào) là khu vực ít giông nhất thường chỉ có tháng 5 số ngày giông chỉ xấp xỉ hoặc lớn hơn 10 ngày (Tuy hoà 10 ngày, Nha Trang 8 ngày, Phan Thiết 13 ngày) còn các tháng khác của mùa đông mỗi tháng chỉ quan sát được từ 5 đến 7 ngày giông. Miền Nam cũng khá nhiều giông hàng năm trung bình quan sát được từ 40 đến 50 ngày đến trên 100 ngày tuỳ từng nơi. Khu vực nhiều giông nhất là vùng đồng bằng Nam Bộ số ngày giông trung bình hàng năm lên tới 120 đến 140 ngày (Sài Gòn 138 ngày, Hà Tiên 129 ngày). ở Bắc Bộ chỉ vào khoảng 100 ngày. Mùa giông ở Nam bộ từ tháng 4 đến tháng 11, trừ tháng đầu mùa là tháng 4 tháng cuối mùa là tháng 11 số ngày giông trung bình là 10 ngày trên mỗi tháng còn các tháng 5 tháng 6 đến tháng 10 mỗi tháng quan sát trung bình gặp trên 20 ngày giông (sài gòn 22 ngày, Hà Tiên 23 ngày). Tây Nguyên mùa giông thường chỉ có 2, 3 tháng số ngày giông đạt tới 10 đến 15 ngày đó là các tháng 4, tháng 5 và tháng 9. Tháng cực đại (tháng 5) trung bình quan sát được chừng 15 ngày giông. ở bắc Tây Nguyên 10 đến 12 ngày, nam Tây Nguyên (P Lây Cu 17 ngày Kon Tum 14 ngày, Đà Lạt 10 ngày) còn các tháng khác trong mùa đông mỗi tháng trung bình từ 5 đến 7 ngày giông. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 2
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Qua số liệu khảo sát ta thấy rằng tình hình giông sét trên ba miền khác nhau, những vùng lân cận lại có mật độ giông sét tương đối giống nhau. Kết quả nghiên cứu đề tài KC-03-07 người ta đã lập được bản đồ phân vùng giông toàn Việt nam có thể phân thành 5 vùng 147 khu vực. Các thông số cho ghi ở bảng 1. Bảng 1 : Ngày giông Giờ giông Mật độ Tháng Vùng trung bình trung bình sét trung giông (ngày/năm) (giờ/năm) bình cực đại 1. Đồng bằng ven biển Miền 81,1 215,6 6,47 8 Bắc 2. Miền núi trung du Miền 61,6 219,1 6,33 7 Bắc 3. Cao nguyên Miền Trung 47,6 126,21 3,31 5;8 4. Ven biển Miền Trung 44,0 95,2 3,55 5;8 5. Đồng bằng Miền Nam 60,1 89,32 5,37 5;9 Từ các số liệu về ngày giờ giông số lượng đo lường nghiên cứu đã thực hiện qua các giai đoạn có thể tính toán đưa ra các số liệu dự kiến về mật độ phóng điện xuống các khu vực (bảng 2) Bảng 2 : Số Khuvực Khuvực miền Khu vực Khu vực Khu vực ngày đồng bằng ven núi trung du cao nguyên ven biển đồng bằng giông biển miền bắc miền bắc miền trung miền trung miền nam 20 ÷ 40 2,43 ÷ 4,68 2,1 ÷ 4,2 1,2 ÷ 2,4 1,22 ÷ 2,44 1,26 ÷ 2,52 4o ÷ 60 4,86 ÷ 7,92 4,2 ÷ 6,3 2,4 ÷ 3,6 2,44 ÷ 3,65 2,52 ÷ 3,78 60 ÷ 80 7,92 ÷ 9,72 6,3 ÷ 8,4 3,6 ÷ 4,8 3,65 ÷ 4,87 3,78 ÷ 5,04 80 ÷ 9,72 ÷ 12,1 8,4 ÷ 10,5 4,8 ÷6,0 4,87 ÷ 6,09 5,04 ÷ 6,3 100 100 ÷ 12,15÷14,58 10,5 ÷12,6 6,0 ÷7,2 6,09 ÷ 7,31 6,3 ÷ 5,76 120 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 3
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Qua nghiên cứu ở trên ta thấy Việt Nam là nước có số ngày giông nhiều và mật độ phóng điện lớn cho nên dòng sét cũng gây nên những thiệt hại đáng kể cho lưới điện và các công trình xây dựng ở Việt Nam B. Ảnh hưởng của giông sét Ở Việt Nam trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước KC-03-07 đã lắp đặt các vật ghi sét và bộ ghi tổng hợp trên các đường dây tải điện trong nhiều năm liên tục. Kết quả thu thập tình hình sự cố lưới điện 220kV Miền Bắc từ năm 1987÷1992 (bảng 3 ) Bảng 3 : Loại sự cố Dưới 220KV ĐDK phả lại ÷ Hà đông năm Tổng số Vĩnh cửu Tổng số Vĩnh cửu Do sét 1987 2 1 2 1 1 1988 5 2 5 2 1 1989 24 3 6 2 1 1990 25 4 2 1 1 1991 30 2 3 1 1 1992 19 4 4 4 3 Tổng số 106 16 38 11 8 Trong tổng số sự cố vĩnh cửu của đường dây không 220 kV Phả Lại ÷ Hà Đông nguyên nhân do sét là 8/11 chiếm 72,7%. Sở dĩ lấy kết quả sự cố của đường dây Phả Lại ÷ Hà Đông làm kết quả chung cho sự cố lưới điện Miền Bắc vì đây là đường dây quan trọng của Miền Bắc vì sự cố đường dây này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chuyên tải điện của Miền Bắc. Kết luận : Qua những nghiên cứu tình hình giông sét ở Việt Nam và những tác hại của sét gây nên đối với lưới điện, cho nên việc bảo vệ chống sét cho đường dây điện và các trạm biến áp là không thể thiếu được khi thiết kế Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 4
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP lưới điện. Vì vậy việc đầu tư nghiên cứu chống sét là cần thiết để nâng cao độ tin cậy trong vận hành lưới điện ở nước ta. CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP 1.1 :Giới thiệu chung. Khi các thiết bị điện của trạm phân phối điện ngoài trời bị sét đánh trực tiếp thì sẽ gây những hậu quả ngiêm trọng : gây nên hư hỏng các thiết bị điện, dẫn đến việc ngừng cung cấp điện toàn bộ trạm trong một thời gian dài làm ảnh hưởng đến việc sản xuất điện năng và các ngàng kinh tế quốc dân khác. Hiện nay để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho công trình thường dùng các hệ thống thu sét như: cột thu sét, dây thu sét. Hệ thống thu sét gồm các bộ phận thu sét (kim, dây ), bộ phận nối đất và các dây dẫn liên hệ hai bộ phận với nhau. Cột thu sét có thể đặt độc lập hoặc trong những điều kiện cho phép có thể đặt trên các kết cấu của trạm và nhà máy. Thông thường để giảm vốn đầu tư và để tận dụng các độ cao ở các trạm biến áp người ta có thể đặt cột thu sẻt trên các xà đỡ, các cột đèn chiếu sáng, trên mái nhà... Cột thu lôi độc lập thường đắt hơn nên chỉ dùng khi không thể tận dụng các độ cao khác. Nếu đặt cột thu lôi trên các kết cấu trạm phân phối điện ngoài trời và dùng dây chống sét để bảo vệ cho đoạn dây dẫn nối từ xà cuối cùng của trạm đến cột đầu tiên của đường dây thì chúng sẽ được nối đất chung vào hệ thống nối đất của trạm.Vì vậy khi sét đánh vào thu lôi hay đoạn dây chống sét ấy thì toàn bộ dòng điện sét sẽ đi vào hệ thống nối đất của trạm và do đó làm tăng thế các thiết bị được nối đất chung với hệ thống nối đất của trạm. Độ tăng thế đó lớn thì có thể gây nguy hiểm cho các thiết bị, do vậy chỉ trong điều kiện Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 5
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP cho phép mới được đặt cột thu lôi trên các công trình trong trạm hoặc dùng dây chống sét ở trong trạm. Tác dụng bảo vệ của hệ thống thu sét là ở chỗ tập trung điện tích ở đỉnh bộ phận thu sét, tạo nên điện trường lớn nhất giữa nó với đầu tia tiên đạo. Do đó thu hút các phóng điện sét và hình thành khu vực an toàn ở bên dưới, chung quanh hệ thống thu sét. Bộ phận nối đất của hệ thống thu sét cần có điện trở nối đất bé để việc tập trung điện tích cảm ứng trong đất được dễ dàng và khi có dòng điện sét đi qua điện áp trên các bộ phận của hệ thống thu sét sẽ không đủ gây nên phóng điện ngược từ nó tới công trình đặt gần. . Khi thiết kế hệ thống chống sét phải chú ý so sánh về các mặt kỹ thuật, mỹ thuật và vấn đề nối đất của cột thu lôi. Đối với trạm phân phối ngoài trời 110kV trở nên do có mức cách điện cao nên có thể đặt cột thu lôi trên các kết cấu của trạm phân phối ,các trụ của các kết cấu trên đó có đặt cột thu lôi phải được ngắn nhất và sao cho dòng điện sét khuếch tán vào trong đất theo 3÷4 thanh cái của hệ thống nối đất. Ngoài ra ở mỗi trụ của các kết cáu ấy phải có nối đất bổ sung để cải thiện trị số điện trở nối đất. Khi bố trí cột thu sét của trạm phân phối ngoài trời 110kV trở lên phải0 thực hiện các điều sau: + Ở chỗ nối các kết cấu trên có đặt cột thu lôi vào hệ thống nối đất cần phải có nối đất bổ xung nhằm đảm bảo điện trở không được quá 4Ω. + Khi bố trí cột thu lôi trên xà của trạm 35kV phải tăng cường cách điện của nó lên đến mức cách điện của cấp 110kV . +Trên đầu ra của cuộn dây 6÷10kV cần đặt các chống sét van . +Để bảo vệ cuộn dây 35kV cần đặt chống sét van. Khoảng cách giữa chỗ nối vào hệ thống nối đất của vỏ máy biến áp và của chống sét van phải nhỏ hơn 5m . + Khoảng cách trong không khí giữa kết cấu của trạm trên có đặt cột thu lôi và bộ phận mang điện không được bé hơn chiều dài của chuỗi sứ. + Có thể nối cột thu lôi vào hệ thống nối đất của trạm phân phối cấp110kV nếu các yêu cầu trên được thực hiện . Khi dùng cột thu lôi độc lập phảI chú ý Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 6
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP đến khoảng cach giữa các cột thu lôi đến các bộ phận của trạm để tránh khả năng phóng điện từ cột thu lôi đến vật được bảo vệ. Đối với các nhà máy điện dùng sơ đồ bộ thì chỉ được đặt cột thu lôi trên xà máy biến áp khi máy phát điện và máy biến áp được lối với nhau bằng cầu bọc kín và hai đầu được lối đất. Nếu cầu có phân đoạn thì không được phép đặt cột thu lôi trên xà máy biến áp. Để đảm bảo về mặt cơ khí và để trống ăn mòn cần phải theo đúng qui định về loại vật liệu, tiếp diện dây dẫn dùng trên mặt đất và dưới đất. 1.2. Yêu cầu đối vơí cột tròng sét và dây thu sét. Cột thu sét lên dùng giá đỡ bằng cột bê tông cốt thép để làm dây dẫn dòng điện sét từ kim thu sét đến hệ thống lối đất để giảm vốn đầu tư. + Cột thu lôi được thiết kế làm việc ở trạng thai tự do không làm việc ở trạng thá căng. + Khi trọn các phần tử của cột thu lôi (phần thu và dây dẫn dòng điện sét) dựa trên sự phát nóng của chúng và trong tính toán có thể bỏ qua sự tản nhiệt ra môi trường xung quanh. Kim thu sét phải nhỏ và nhọn để tập trung điện tích tạo lên trường lớn nhất với tia tiên đạo ... do đó thu hút dòng điện sét và hình thành khu vực an toàn ở bên dưới và xung quanh hệ thống thu sét. + Dây thu sét phải có tiết diện nhỏ và bề mặt dẫn điện tốt để đảm bảo dòng điện sét chạy qua, tập trung điện tích và thu hút dòng điện sét về phía mình không gây ảnh hưởng đến phần tử nằm trong phạm vi bảo vệ đem lại sự an toàn cho các thiết bị đó. - Khi bố trí dây thu sét để bảo vệ cho đường dây cao áp thì tuỳ theo cách bố trí dây đãn trên cột có thể treo một hoặc hai thu sét. Các dây trống sét được treo trên đường dây tải điện sao cho dây dẫn của cả ba pha đều nằm trong phạm vi bảo vệ của các dây đó. 1.3. Tính toán hệ thống chống sét. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 7
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 1.3.1.Các công thức sử dụng trong tính toán bảo vệ chống sét. a. Phạm vi bảo vệ của một cột thu sét: Phạm vi bảo vệ của cột thu sét là miền giới hạn bởi mặt ngoài hình chóp tròn xoay có bán kính đáy được xác định bởi phương trình : 1,6 rx = (h - hx ) (1-1) hx 1+ h Trong đó : - h là độ cao cột thu sét. - rx là bán kính của phạm vi bảo vệ ở mức cao hx . - hx là độ cao của vật cần được bảo vệ. - h - hx là độ cao hiệu dụng của cột thu sét. Để dễ dàng thuận tiện trong tính toán thiết kế thường dùng phạm vi bảo vệ dạng đơn giản hoá (hình 1-1) đường sinh hình chóp có dạng gấp khúc. Khi đó bán kính bảo vệ được tính toán theo công thức sau đây : 2 hx - Khi hx ≤ h ; rx = 1,5h (1 - ) (1-2) 3 0,8h 2 hx - Khi hx ≥ h ; rx = 0,75h (1 - ) (1-3) 3 h Các công thức trên chỉ dùng trong trường hợp cột thu sét cao tới 30m. Khi 5,5 cột có độ cao trên 30m thì phải nhân theo hệ số hiệu chỉnh P với P = và h trên hình vẽ dùng các hoành độ 0,75h.P và 1,5h.P Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 8
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Mặt bằng của phạm vi bảo vệ ở mức cao hx Hình 1.2 . Phạm vi bảo vệ của 1 cột thu sét . b. Phạm vi bảo vệ cuả hai cột thu sét có cùng độ cao. Phạm vi bảo vệ của hai cột thu sét có kích thước lớn hơn nhiều so với tổng số phạm vi bảo vệ của hai cột đơn. Bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được khu vực có xác suất 100% phóng điện vào cột thu sét có bán kính r =3,5h. Như vậy khi hai cột thu sét đặt cách nhau a = 2R = 7h thì bất kỳ điểm nào trên mặt đất trong khoảng giữa hai cột sẽ không bị sét đánh. Từ đó suy ra nếu hai cột thu sét đặt cách nhau khoảng cách a < 7h thì sẽ bảo vệ được độ cao h0 xác định bởi : a h - h0 = 7 a ⇒ h0 = h - (1-4) 7 Mặt cắt thẳng đứng đi qua hai cột thu sét của phạm vi bảo vệ cho trên hình ( 1-3): Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 9
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Hình 1. 3 Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có cùng độ cao. c. Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có độ cao khác nhau. Cột 1 có độ cao h1. Cột 2 có độ cao h2 (h1< h2) Khoảng cách giữa 2 cột là a. Ta có cách vẽ phạm vi bảo vệ : Hình 1. 4 Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có độ cao khác nhau. Khi độ cao cột thu sét vượt quá 30m cũng có hiệu chỉnh tương tự như trên và: a h0 = h - 7p Cách vẽ phạm vi bảo vệ của hai cột thu sét có chiều cao khác nhau đựoc trình bày trên ( hình 1 - 4 ). Trước tiên vẽ phạm vi bảo vệ của cột cao, sau đó qua đỉnh cột thấp vẽ đường thẳng gặp đường sinh của phạm vi bảo vệ cột Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 10
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP cao ở điểm 3, điểm này được xem là đỉnh của cột giả định nó sẽ cùng với cột thấp ( cột 2 ) hình thành đôi cột có độ cao bằng nhau ( h2 ) với khoảng cách a/ Khoảng cách giữa cột 1 với cột giả định là ΔL . Khi đó : a’= a - ΔL 2 Nếu h2 > h1 Thì: 3 ΔL = 0.75 h1( 1- h2/h1) 2 Nếu h2 ≤ h1 Thì: 3 ΔL =1,5 h1 (1- h2/ h1) d.Phạm vi bảo vệ của nhiều cột thu sét. Khi công trình cần được bảo vệ chiếm khu vực rộng lớn, nếu chỉ dùng vài cột thì phải rất cao gây nhiều khó khăn cho việc thi công, lắp giáp. Trong trường hợp này ta nên bố trí nhiều cột thu sét để phối hợp cùng bảo vệ . Vật có độ cao hx nằm trong đa giác hình thành bởi các cột sẽ được bảo vệ nếu thoả mãn điều kiện: D ≤ 8 ( h - hx ) = 8 ha (1-5) Trong đó: - D : đường kính vòng tròn ngoại tiếp đa giác hình thành bởi đỉnh các cột thu sét. - ha = h - hx : độ cao hiệu dụng cột thu sét, là phần vượt cao hơn so với mức cao hx Khi các cột thu sét bố trí bất kỳ cần phải kiểm tra điều kiện bảo vệ an toàn cho từng cặp ba cột đặt gần nhau. Nếu độ cao vượt quá 30m điều kiện bảo vệ ở (1-5) được hiệu chỉnh theo Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 11
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP D ≤ 8 (h- hx ) p = 8 ha p Khi xét các nhóm cột bảo vệ gồm có ba cột hợp với nhau thành một tam giác có ba cạnh là a, b, c thì D được tính như sau : a.b.c D= (m) (1 - 7) 2. p ( p − a )( p − b)( p − c) Trong đó : p là nửa chu vi tam giác ABC. a+b+c P= 2. a) b) Hình 1 . 4 a.Phạm vi bảo vệ của 3 cột thu sét b.Phạm vi bảo vê của 4 cột thu sét !.3.2 Các thiết bị trong trạm và nhiệm vụ tính toán : a. Kích thước trạm : Trạm có kích thước : • Chiều dài : 50m. • Chiều rộng : 35m. Phía 110 kV có : • Hai lộ 110 kV dẫn điện vào trạm. • Thiết bị phân phối cao áp gồm hai hệ thống thanh góp có chiều dài 18,5 m. • Hai maý biến áp có độ cao 4 m. • Chiều cao của xà kéo dây cao nhất là 11 m. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 12
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP • Chiều cao thanh góp cứng là 8m. • Nhà điều khiển cao 5m , chiều dài 27 m , chiều rộng 7 m đặt các thiết bị phân phối, thiết bị dự phòng và thiết bị điều khiển toàn bộ trạm. • Các thiết bị khác như dao cách li, máy cắt... nằm dưới hai hệ thống thanh góp nên ta không cần xét đến. *Nhiệm vụ của chúng ta là phải bố trí cột thu sét trên mặt bằng của trạm sao cho đảm bảo chống sét đánh trực tiếp cho tất cả các thiết bị trong trạm. Bao gồm : dự tính số lượng, vị trí đặt cột thu sét, độ cao của từng cột. Phạm vi bảo vệ của một cột, phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột và phạm vi bảo vệ của toàn bộ hệ thống thu sét. *Ta bố trí các phương án như sau: Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 13
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 1.4 Vạch phương án và tính toán các phương án. 1.4.1 Phương án 1: *Trong phương án này ta bố trí 4 cột thu sét A,B,C ,D đặt trực tiếp trên xà đỡ dây và 2 cột E,F đặt trên nóc nhà đIều khiển. Vị trí của các cột như trên hình vẽ 1.7 a.Tính độ cao của cột phía 110 kV. +Độ cao của thiết bị cần bảo vê hx = 11 m. -Xét nhóm 4 cột ABCD. Các cột này tạo thành hình chữ nhật với khoảng cách các cột : AD = BC =18,5 m AB = CD = 27 m Để cho toàn bộ diện tích giới hạn bởi 4 đỉnh cột được bảo vệ thì : D ≤ 8 ha Trong đó : D: là đường kíng đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. ha : là độ cao tác dụng của các cột Ta có D= AB 2 + AD 2 = 27 2 + 18,5 2 = 32,73 m. D Ta có : ha ≥ 8 32,73 ⇒ ha ≥ ⇒ ha ≥ 4,09. 8 Vậy độ cao tác dụng nhỏ nhất đảm bảo phạm vi bảo vệ là 4,09 m ⇒ Độ cao của cột thu lôi tối thiểu là : h1= ha +hx = 4,09 + 11 = 15,09 m . Do đó ta chọn chiều cao của các cột thu sét A,B,C,D là 15,5 m b.Tính độ cao của các cột phía máy biến áp và nhà điều khiển. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 14
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP +Độ cao của thiết bị cần bảo vệ là : hx = 5m. -Xét nhóm 4 cột CDEF. Bốn cột này tạo thành một hình chữ nhật với khoảng cách giữa các cột là : DE = CF = 25,5 m. EF = CD = 27 m. Để đảm bảo toàn bộ diện tích giới hạn bởi 4 đỉnh cột được bảo vệ thì : D ≤ 8 ha Trong đó : D là đường kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật CDEF D = CF 2 + CD 2 = 25,5 2 + 27 2 =37,14 m. ha : là độ cao tác dụng của các cột . D 37,14 ⇒ ha ≥ ⇒ ha ≥ 8 8 ⇒ ha ≥ 4,64. Vậy độ cao tác dụng tối thiểu đảm bảo phạm vi bảo vệ là 4,64 m. ⇒Độ cao tối thiểu đảm bảo phạm vi bảo vệ là: h2 =hx + ha = 5 + 4.64 = 9,64 m. Vậy ta lấy độ cao của cột EF là 10 m. Kết luận : Toàn bộ trạm ta bố trí 6 cột thu sét. Bên phía máy biến áp và nhà điều khiển để đảm bảo an toàn ta bố trí 2 cột E và F có độ cao là 10 m. Bốn cột A,B,C,D có độ cao 15,5 m. • Tính toán phạm vi bảo vệ . - Phạm vi bảo vệ của cột cao 15,5 m là: 2 2 Ta có : h = . 15,5 = 10.33 m . 3 3 2 hx = 11 m > h. 3 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 15
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Vậy nên bán kính bảo vệ của cột được tính theo công thức : hx rx = 0,75 h0 ( 1 - ) h 11 = 0,75 . 15.5 ( 1 - ) 15,5 = 3,375 m. - Phạm vi bảo vệ của cột cao 10 m là : 2 2 Ta có : h = . 10 = 6,667 m . 3 3 2 hx = 5 m < h. 3 Vậy bán kính bảo vệ của cột được tính theo công thức : hx rx = 1,5 h ( 1- ) 0.8h 5 = 1,5. 10 (1 - ) 0, ,8.10 =5,625 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột A và B là : Ta có : h = 15,5 m . Khoảng cách giữa 2 cột : a = 27 m Với 7h = 7. 15,5 = 108,5 m . ⇒ a
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 2 hx = 11 m > h0 . 3 hx ⇒ r0x = 0.75 .h0 ( 1- ). h0 11 = 0,75. 11,643. ( 1 - ) 11,643 = 0,482 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột A và D : Ta có h = 15,5 m Khoảng cách giữa 2 cột : a= 18,5 m Với 7h = 7 . 15,5 = 108,5 m . ⇒ a < 7 h. + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là: a ho = h - 7 18,5 = 15,5 - = 12,857 m . 7 +Bán kính bảo vệ của 2 cột là : 2 2 Ta có ; ho = .12,857 = 8,571 m . 3 3 2 hx = 11 m > ho 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho (1 - ) ho 11 = 0,75. 12,857 ( 1 - ) 12,857 = 1,393 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột B và C . Ta có hai cột B và C có khoảng cách , độ cao và của thiết bị cần bảo vệ bằng của 2 cột A và D nên có giá trị bằng phạm vi bảo vệ của 2 cột A và D . Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 17
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Với : h0 =12,857 m rox = 1,393 m. - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột E và F Ta có : h = 10 m. Khoảng cách giữa 2 cột : a = 27 m. Với 7h = 7 .10 = 70 m ⇒ a < 7h + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là : a h0 = h - 7 27 =10 - = 6,143 m . 7 + Bán kính bảo vệ của 2 cột là : 2 2 Ta có : ho = . 6,143 = 4,095 m . 3 3 2 hx = 5m > h 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho ( 1- ) ho 5 = 0,75 .6,143 ( 1 - ) 6,143 =0,886 m.- - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột D và E là : Ta có : Khoảng cách giữa 2 cột : a = 25,5 m. Chiều cao cột D là : h1 = 15,5 m. Chiều cao cột E là : h2 = 10 m . 2 2 h1 = . 15,5 = 10,333 m . 3 3 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 18
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 2 h1 > h2. 3 + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là : a, h0 = h 2 - 7 a, = a - Δ L a: là khoảng cách giữa 2 cột : a = 25,5 m. h2 Δ L = 1,5 .h1 ( 1- ) 0.8h1 10 = 1,5 . 15,5 (1 - ) 0,8.15,5 = 4,5 m . 21 ⇒ h0 = 10 - = 7 m. 7 + Bán kính bảo vệ giữa 2 cột là : 2 2 Ta có : ho = .7 = 4,67 m 3 3 2 hx = 5 m > ho 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho ( 1 - ) ho 5 =0,75 .7 ( 1- ) 7 = 1,5 m. -Phạm vi bảo vệ giữa 2 cột C và F . Ta có 2 cột C và E có cùng chiều cao cột thu sét , chiều cao vật cần bảo vệ và khoảng cách giữa 2 cột bằng 2 cột D và E nên phạm vi bảo vệ giữa 2 cột C và F bằng phạm vi bảo vệ giữa 2 cột D và E với : ho = 7 m. rox = 1,5 m Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thết kế hệ thống điều khiển Đèn giao thông trên Micro PLC SIMATIC S7- 200
60 p | 2777 | 1280
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p | 1234 | 703
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p | 668 | 439
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển đèn giao thông tại ngã tư
85 p | 564 | 245
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ điều khiển CL - Đ
74 p | 350 | 193
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng
81 p | 312 | 160
-
Thuyết trình Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục
37 p | 352 | 149
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ điều khiển CL
75 p | 225 | 107
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chiếu sáng
107 p | 208 | 106
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ năng lượng mặt trời một pha làm việc độc lập
77 p | 151 | 83
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV
120 p | 135 | 75
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus
160 p | 138 | 60
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mạch ổn áp máy phát
72 p | 131 | 58
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang
99 p | 106 | 49
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loại
68 p | 96 | 39
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng cho mạ điện
89 p | 75 | 36
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến truyền vi ba số từ Thành phố Vinh – thị trấn Nam Đàn
79 p | 70 | 30

markdown:
# Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94
lượt xem 478
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100315/phucnguuson/80x100/thiet_ke_chong_set1_6037.jpg)
##
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Qua việc nghiên cứu giông sét và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình, thiết bị đã có lịch sử từ lâu đời. Ngày nay người ta đã tìm ra được những biện pháp, những hệ thống thiết bị và những kỹ thuật tiên tiến để phòng chống sét một cách hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên giông sét là hiện tượng tự nhiên. Mật độ, thời gian và cường độ sét mang tính ngẫu nhiên cho nên việc nghiên cứu chống sét là rất quan trọng đối với các công trình. Ở những vùng khác nhau, do điều kiện khí...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm. MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆN TƯỢNG SÉT Ở VIỆT NAM. Qua việc nghiên cứu giông sét và các biện pháp bảo vệ chống sét cho các công trình, thiết bị đã có lịch sử từ lâu đời. Ngày nay người ta đã tìm ra được những biện pháp, những hệ thống thiết bị và những kỹ thuật tiên tiến để phòng chống sét một cách hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên giông sét là hiện tượng tự nhiên. Mật độ, thời gian và cường độ sét mang tính ngẫu nhiên cho nên việc nghiên cứu chống sét là rất quan trọng đối với các công trình. Ở những vùng khác nhau, do điều kiện khí hậu và thiết bị kỹ thuật khác nhau nên các đặc điểm về giông sét gây ra những tác hại khác nhau. Tuỳ theo từng vùng mà có những biện pháp thích hợp để phòng chống sét có hiệu quả. A.Tình hình giông sét ở việt nam: Theo đề tài KC-03-07 của Viện năng lượng trong một năm số ngày giông trên Miền bắc nước ta thường giao động trong khoảng từ 70 đến 110 ngày và số lần giông từ 150 đến 300 lần, như vậy vào mùa mưa trung bình một ngày có thể xảy ra từ 2 đến 3 cơn giông. Vùng giông nhiều nhất trên Miền Bắc là vùng Tiên Yên, Móng Cái; Tại đây hàng năm có từ 100 đến 110 ngày, tháng nhiều giông nhất là các tháng VII, VIII có tới 25 ngày/ tháng. Một số vùng khác có địa hình chuyển tiếp giữa cồng bằng số lần giông cũng nhiều tới 200 lần với số ngày giông khoảng trên 100 ngày, các vùng còn lại từ 150 đến 200 cơn giông mỗi năm tập chung khoảng 90 đến 100 ngày. Nơi ít giông nhất là vùng Quảng Bình hàng năm chỉ có 80 ngày giông. Xét về dạng diễn biến của mùa giông trong năm ta thấy mùa giông không Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 1
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP hoàn toàn đồng nhất giữa các vùng. Nói chung ở Bắc Bộ mùa mưa bão tập chung khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. ở phía tây Bắc Bộ mùa giông tập trung trong khoảng từ đầu tháng 4 đến tháng 8. Ở các nơi khác thuộc Bắc Bộ tháng 5, tháng 9 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình . Vùng Duyên hải trung bộ ở phần phía bắc đến Quảng Ngãi là khu vực tương đối nhiều giông trong tháng 4 và từ tháng 5 đến tháng 8. Số ngày giông tập trung xấp xỉ 10 ngày/tháng. Tháng nhiều giông nhất (tháng 5 ) quan sát được 12 đến 15 ngày. Những tháng đầu mùa (tháng 4) và tháng cuối mùa (tháng 10) mỗi tháng chỉ gặp từ 2 đến 5 lần giông. Phía nam Duyên Hải trung bộ (từ Bình định trở vào) là khu vực ít giông nhất thường chỉ có tháng 5 số ngày giông chỉ xấp xỉ hoặc lớn hơn 10 ngày (Tuy hoà 10 ngày, Nha Trang 8 ngày, Phan Thiết 13 ngày) còn các tháng khác của mùa đông mỗi tháng chỉ quan sát được từ 5 đến 7 ngày giông. Miền Nam cũng khá nhiều giông hàng năm trung bình quan sát được từ 40 đến 50 ngày đến trên 100 ngày tuỳ từng nơi. Khu vực nhiều giông nhất là vùng đồng bằng Nam Bộ số ngày giông trung bình hàng năm lên tới 120 đến 140 ngày (Sài Gòn 138 ngày, Hà Tiên 129 ngày). ở Bắc Bộ chỉ vào khoảng 100 ngày. Mùa giông ở Nam bộ từ tháng 4 đến tháng 11, trừ tháng đầu mùa là tháng 4 tháng cuối mùa là tháng 11 số ngày giông trung bình là 10 ngày trên mỗi tháng còn các tháng 5 tháng 6 đến tháng 10 mỗi tháng quan sát trung bình gặp trên 20 ngày giông (sài gòn 22 ngày, Hà Tiên 23 ngày). Tây Nguyên mùa giông thường chỉ có 2, 3 tháng số ngày giông đạt tới 10 đến 15 ngày đó là các tháng 4, tháng 5 và tháng 9. Tháng cực đại (tháng 5) trung bình quan sát được chừng 15 ngày giông. ở bắc Tây Nguyên 10 đến 12 ngày, nam Tây Nguyên (P Lây Cu 17 ngày Kon Tum 14 ngày, Đà Lạt 10 ngày) còn các tháng khác trong mùa đông mỗi tháng trung bình từ 5 đến 7 ngày giông. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 2
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Qua số liệu khảo sát ta thấy rằng tình hình giông sét trên ba miền khác nhau, những vùng lân cận lại có mật độ giông sét tương đối giống nhau. Kết quả nghiên cứu đề tài KC-03-07 người ta đã lập được bản đồ phân vùng giông toàn Việt nam có thể phân thành 5 vùng 147 khu vực. Các thông số cho ghi ở bảng 1. Bảng 1 : Ngày giông Giờ giông Mật độ Tháng Vùng trung bình trung bình sét trung giông (ngày/năm) (giờ/năm) bình cực đại 1. Đồng bằng ven biển Miền 81,1 215,6 6,47 8 Bắc 2. Miền núi trung du Miền 61,6 219,1 6,33 7 Bắc 3. Cao nguyên Miền Trung 47,6 126,21 3,31 5;8 4. Ven biển Miền Trung 44,0 95,2 3,55 5;8 5. Đồng bằng Miền Nam 60,1 89,32 5,37 5;9 Từ các số liệu về ngày giờ giông số lượng đo lường nghiên cứu đã thực hiện qua các giai đoạn có thể tính toán đưa ra các số liệu dự kiến về mật độ phóng điện xuống các khu vực (bảng 2) Bảng 2 : Số Khuvực Khuvực miền Khu vực Khu vực Khu vực ngày đồng bằng ven núi trung du cao nguyên ven biển đồng bằng giông biển miền bắc miền bắc miền trung miền trung miền nam 20 ÷ 40 2,43 ÷ 4,68 2,1 ÷ 4,2 1,2 ÷ 2,4 1,22 ÷ 2,44 1,26 ÷ 2,52 4o ÷ 60 4,86 ÷ 7,92 4,2 ÷ 6,3 2,4 ÷ 3,6 2,44 ÷ 3,65 2,52 ÷ 3,78 60 ÷ 80 7,92 ÷ 9,72 6,3 ÷ 8,4 3,6 ÷ 4,8 3,65 ÷ 4,87 3,78 ÷ 5,04 80 ÷ 9,72 ÷ 12,1 8,4 ÷ 10,5 4,8 ÷6,0 4,87 ÷ 6,09 5,04 ÷ 6,3 100 100 ÷ 12,15÷14,58 10,5 ÷12,6 6,0 ÷7,2 6,09 ÷ 7,31 6,3 ÷ 5,76 120 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 3
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Qua nghiên cứu ở trên ta thấy Việt Nam là nước có số ngày giông nhiều và mật độ phóng điện lớn cho nên dòng sét cũng gây nên những thiệt hại đáng kể cho lưới điện và các công trình xây dựng ở Việt Nam B. Ảnh hưởng của giông sét Ở Việt Nam trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước KC-03-07 đã lắp đặt các vật ghi sét và bộ ghi tổng hợp trên các đường dây tải điện trong nhiều năm liên tục. Kết quả thu thập tình hình sự cố lưới điện 220kV Miền Bắc từ năm 1987÷1992 (bảng 3 ) Bảng 3 : Loại sự cố Dưới 220KV ĐDK phả lại ÷ Hà đông năm Tổng số Vĩnh cửu Tổng số Vĩnh cửu Do sét 1987 2 1 2 1 1 1988 5 2 5 2 1 1989 24 3 6 2 1 1990 25 4 2 1 1 1991 30 2 3 1 1 1992 19 4 4 4 3 Tổng số 106 16 38 11 8 Trong tổng số sự cố vĩnh cửu của đường dây không 220 kV Phả Lại ÷ Hà Đông nguyên nhân do sét là 8/11 chiếm 72,7%. Sở dĩ lấy kết quả sự cố của đường dây Phả Lại ÷ Hà Đông làm kết quả chung cho sự cố lưới điện Miền Bắc vì đây là đường dây quan trọng của Miền Bắc vì sự cố đường dây này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chuyên tải điện của Miền Bắc. Kết luận : Qua những nghiên cứu tình hình giông sét ở Việt Nam và những tác hại của sét gây nên đối với lưới điện, cho nên việc bảo vệ chống sét cho đường dây điện và các trạm biến áp là không thể thiếu được khi thiết kế Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 4
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP lưới điện. Vì vậy việc đầu tư nghiên cứu chống sét là cần thiết để nâng cao độ tin cậy trong vận hành lưới điện ở nước ta. CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP 1.1 :Giới thiệu chung. Khi các thiết bị điện của trạm phân phối điện ngoài trời bị sét đánh trực tiếp thì sẽ gây những hậu quả ngiêm trọng : gây nên hư hỏng các thiết bị điện, dẫn đến việc ngừng cung cấp điện toàn bộ trạm trong một thời gian dài làm ảnh hưởng đến việc sản xuất điện năng và các ngàng kinh tế quốc dân khác. Hiện nay để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho công trình thường dùng các hệ thống thu sét như: cột thu sét, dây thu sét. Hệ thống thu sét gồm các bộ phận thu sét (kim, dây ), bộ phận nối đất và các dây dẫn liên hệ hai bộ phận với nhau. Cột thu sét có thể đặt độc lập hoặc trong những điều kiện cho phép có thể đặt trên các kết cấu của trạm và nhà máy. Thông thường để giảm vốn đầu tư và để tận dụng các độ cao ở các trạm biến áp người ta có thể đặt cột thu sẻt trên các xà đỡ, các cột đèn chiếu sáng, trên mái nhà... Cột thu lôi độc lập thường đắt hơn nên chỉ dùng khi không thể tận dụng các độ cao khác. Nếu đặt cột thu lôi trên các kết cấu trạm phân phối điện ngoài trời và dùng dây chống sét để bảo vệ cho đoạn dây dẫn nối từ xà cuối cùng của trạm đến cột đầu tiên của đường dây thì chúng sẽ được nối đất chung vào hệ thống nối đất của trạm.Vì vậy khi sét đánh vào thu lôi hay đoạn dây chống sét ấy thì toàn bộ dòng điện sét sẽ đi vào hệ thống nối đất của trạm và do đó làm tăng thế các thiết bị được nối đất chung với hệ thống nối đất của trạm. Độ tăng thế đó lớn thì có thể gây nguy hiểm cho các thiết bị, do vậy chỉ trong điều kiện Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 5
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP cho phép mới được đặt cột thu lôi trên các công trình trong trạm hoặc dùng dây chống sét ở trong trạm. Tác dụng bảo vệ của hệ thống thu sét là ở chỗ tập trung điện tích ở đỉnh bộ phận thu sét, tạo nên điện trường lớn nhất giữa nó với đầu tia tiên đạo. Do đó thu hút các phóng điện sét và hình thành khu vực an toàn ở bên dưới, chung quanh hệ thống thu sét. Bộ phận nối đất của hệ thống thu sét cần có điện trở nối đất bé để việc tập trung điện tích cảm ứng trong đất được dễ dàng và khi có dòng điện sét đi qua điện áp trên các bộ phận của hệ thống thu sét sẽ không đủ gây nên phóng điện ngược từ nó tới công trình đặt gần. . Khi thiết kế hệ thống chống sét phải chú ý so sánh về các mặt kỹ thuật, mỹ thuật và vấn đề nối đất của cột thu lôi. Đối với trạm phân phối ngoài trời 110kV trở nên do có mức cách điện cao nên có thể đặt cột thu lôi trên các kết cấu của trạm phân phối ,các trụ của các kết cấu trên đó có đặt cột thu lôi phải được ngắn nhất và sao cho dòng điện sét khuếch tán vào trong đất theo 3÷4 thanh cái của hệ thống nối đất. Ngoài ra ở mỗi trụ của các kết cáu ấy phải có nối đất bổ sung để cải thiện trị số điện trở nối đất. Khi bố trí cột thu sét của trạm phân phối ngoài trời 110kV trở lên phải0 thực hiện các điều sau: + Ở chỗ nối các kết cấu trên có đặt cột thu lôi vào hệ thống nối đất cần phải có nối đất bổ xung nhằm đảm bảo điện trở không được quá 4Ω. + Khi bố trí cột thu lôi trên xà của trạm 35kV phải tăng cường cách điện của nó lên đến mức cách điện của cấp 110kV . +Trên đầu ra của cuộn dây 6÷10kV cần đặt các chống sét van . +Để bảo vệ cuộn dây 35kV cần đặt chống sét van. Khoảng cách giữa chỗ nối vào hệ thống nối đất của vỏ máy biến áp và của chống sét van phải nhỏ hơn 5m . + Khoảng cách trong không khí giữa kết cấu của trạm trên có đặt cột thu lôi và bộ phận mang điện không được bé hơn chiều dài của chuỗi sứ. + Có thể nối cột thu lôi vào hệ thống nối đất của trạm phân phối cấp110kV nếu các yêu cầu trên được thực hiện . Khi dùng cột thu lôi độc lập phảI chú ý Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 6
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP đến khoảng cach giữa các cột thu lôi đến các bộ phận của trạm để tránh khả năng phóng điện từ cột thu lôi đến vật được bảo vệ. Đối với các nhà máy điện dùng sơ đồ bộ thì chỉ được đặt cột thu lôi trên xà máy biến áp khi máy phát điện và máy biến áp được lối với nhau bằng cầu bọc kín và hai đầu được lối đất. Nếu cầu có phân đoạn thì không được phép đặt cột thu lôi trên xà máy biến áp. Để đảm bảo về mặt cơ khí và để trống ăn mòn cần phải theo đúng qui định về loại vật liệu, tiếp diện dây dẫn dùng trên mặt đất và dưới đất. 1.2. Yêu cầu đối vơí cột tròng sét và dây thu sét. Cột thu sét lên dùng giá đỡ bằng cột bê tông cốt thép để làm dây dẫn dòng điện sét từ kim thu sét đến hệ thống lối đất để giảm vốn đầu tư. + Cột thu lôi được thiết kế làm việc ở trạng thai tự do không làm việc ở trạng thá căng. + Khi trọn các phần tử của cột thu lôi (phần thu và dây dẫn dòng điện sét) dựa trên sự phát nóng của chúng và trong tính toán có thể bỏ qua sự tản nhiệt ra môi trường xung quanh. Kim thu sét phải nhỏ và nhọn để tập trung điện tích tạo lên trường lớn nhất với tia tiên đạo ... do đó thu hút dòng điện sét và hình thành khu vực an toàn ở bên dưới và xung quanh hệ thống thu sét. + Dây thu sét phải có tiết diện nhỏ và bề mặt dẫn điện tốt để đảm bảo dòng điện sét chạy qua, tập trung điện tích và thu hút dòng điện sét về phía mình không gây ảnh hưởng đến phần tử nằm trong phạm vi bảo vệ đem lại sự an toàn cho các thiết bị đó. - Khi bố trí dây thu sét để bảo vệ cho đường dây cao áp thì tuỳ theo cách bố trí dây đãn trên cột có thể treo một hoặc hai thu sét. Các dây trống sét được treo trên đường dây tải điện sao cho dây dẫn của cả ba pha đều nằm trong phạm vi bảo vệ của các dây đó. 1.3. Tính toán hệ thống chống sét. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 7
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 1.3.1.Các công thức sử dụng trong tính toán bảo vệ chống sét. a. Phạm vi bảo vệ của một cột thu sét: Phạm vi bảo vệ của cột thu sét là miền giới hạn bởi mặt ngoài hình chóp tròn xoay có bán kính đáy được xác định bởi phương trình : 1,6 rx = (h - hx ) (1-1) hx 1+ h Trong đó : - h là độ cao cột thu sét. - rx là bán kính của phạm vi bảo vệ ở mức cao hx . - hx là độ cao của vật cần được bảo vệ. - h - hx là độ cao hiệu dụng của cột thu sét. Để dễ dàng thuận tiện trong tính toán thiết kế thường dùng phạm vi bảo vệ dạng đơn giản hoá (hình 1-1) đường sinh hình chóp có dạng gấp khúc. Khi đó bán kính bảo vệ được tính toán theo công thức sau đây : 2 hx - Khi hx ≤ h ; rx = 1,5h (1 - ) (1-2) 3 0,8h 2 hx - Khi hx ≥ h ; rx = 0,75h (1 - ) (1-3) 3 h Các công thức trên chỉ dùng trong trường hợp cột thu sét cao tới 30m. Khi 5,5 cột có độ cao trên 30m thì phải nhân theo hệ số hiệu chỉnh P với P = và h trên hình vẽ dùng các hoành độ 0,75h.P và 1,5h.P Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 8
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Mặt bằng của phạm vi bảo vệ ở mức cao hx Hình 1.2 . Phạm vi bảo vệ của 1 cột thu sét . b. Phạm vi bảo vệ cuả hai cột thu sét có cùng độ cao. Phạm vi bảo vệ của hai cột thu sét có kích thước lớn hơn nhiều so với tổng số phạm vi bảo vệ của hai cột đơn. Bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được khu vực có xác suất 100% phóng điện vào cột thu sét có bán kính r =3,5h. Như vậy khi hai cột thu sét đặt cách nhau a = 2R = 7h thì bất kỳ điểm nào trên mặt đất trong khoảng giữa hai cột sẽ không bị sét đánh. Từ đó suy ra nếu hai cột thu sét đặt cách nhau khoảng cách a < 7h thì sẽ bảo vệ được độ cao h0 xác định bởi : a h - h0 = 7 a ⇒ h0 = h - (1-4) 7 Mặt cắt thẳng đứng đi qua hai cột thu sét của phạm vi bảo vệ cho trên hình ( 1-3): Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 9
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Hình 1. 3 Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có cùng độ cao. c. Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có độ cao khác nhau. Cột 1 có độ cao h1. Cột 2 có độ cao h2 (h1< h2) Khoảng cách giữa 2 cột là a. Ta có cách vẽ phạm vi bảo vệ : Hình 1. 4 Phạm vi bảo vệ của 2 cột thu sét có độ cao khác nhau. Khi độ cao cột thu sét vượt quá 30m cũng có hiệu chỉnh tương tự như trên và: a h0 = h - 7p Cách vẽ phạm vi bảo vệ của hai cột thu sét có chiều cao khác nhau đựoc trình bày trên ( hình 1 - 4 ). Trước tiên vẽ phạm vi bảo vệ của cột cao, sau đó qua đỉnh cột thấp vẽ đường thẳng gặp đường sinh của phạm vi bảo vệ cột Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 10
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP cao ở điểm 3, điểm này được xem là đỉnh của cột giả định nó sẽ cùng với cột thấp ( cột 2 ) hình thành đôi cột có độ cao bằng nhau ( h2 ) với khoảng cách a/ Khoảng cách giữa cột 1 với cột giả định là ΔL . Khi đó : a’= a - ΔL 2 Nếu h2 > h1 Thì: 3 ΔL = 0.75 h1( 1- h2/h1) 2 Nếu h2 ≤ h1 Thì: 3 ΔL =1,5 h1 (1- h2/ h1) d.Phạm vi bảo vệ của nhiều cột thu sét. Khi công trình cần được bảo vệ chiếm khu vực rộng lớn, nếu chỉ dùng vài cột thì phải rất cao gây nhiều khó khăn cho việc thi công, lắp giáp. Trong trường hợp này ta nên bố trí nhiều cột thu sét để phối hợp cùng bảo vệ . Vật có độ cao hx nằm trong đa giác hình thành bởi các cột sẽ được bảo vệ nếu thoả mãn điều kiện: D ≤ 8 ( h - hx ) = 8 ha (1-5) Trong đó: - D : đường kính vòng tròn ngoại tiếp đa giác hình thành bởi đỉnh các cột thu sét. - ha = h - hx : độ cao hiệu dụng cột thu sét, là phần vượt cao hơn so với mức cao hx Khi các cột thu sét bố trí bất kỳ cần phải kiểm tra điều kiện bảo vệ an toàn cho từng cặp ba cột đặt gần nhau. Nếu độ cao vượt quá 30m điều kiện bảo vệ ở (1-5) được hiệu chỉnh theo Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 11
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP D ≤ 8 (h- hx ) p = 8 ha p Khi xét các nhóm cột bảo vệ gồm có ba cột hợp với nhau thành một tam giác có ba cạnh là a, b, c thì D được tính như sau : a.b.c D= (m) (1 - 7) 2. p ( p − a )( p − b)( p − c) Trong đó : p là nửa chu vi tam giác ABC. a+b+c P= 2. a) b) Hình 1 . 4 a.Phạm vi bảo vệ của 3 cột thu sét b.Phạm vi bảo vê của 4 cột thu sét !.3.2 Các thiết bị trong trạm và nhiệm vụ tính toán : a. Kích thước trạm : Trạm có kích thước : • Chiều dài : 50m. • Chiều rộng : 35m. Phía 110 kV có : • Hai lộ 110 kV dẫn điện vào trạm. • Thiết bị phân phối cao áp gồm hai hệ thống thanh góp có chiều dài 18,5 m. • Hai maý biến áp có độ cao 4 m. • Chiều cao của xà kéo dây cao nhất là 11 m. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 12
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP • Chiều cao thanh góp cứng là 8m. • Nhà điều khiển cao 5m , chiều dài 27 m , chiều rộng 7 m đặt các thiết bị phân phối, thiết bị dự phòng và thiết bị điều khiển toàn bộ trạm. • Các thiết bị khác như dao cách li, máy cắt... nằm dưới hai hệ thống thanh góp nên ta không cần xét đến. *Nhiệm vụ của chúng ta là phải bố trí cột thu sét trên mặt bằng của trạm sao cho đảm bảo chống sét đánh trực tiếp cho tất cả các thiết bị trong trạm. Bao gồm : dự tính số lượng, vị trí đặt cột thu sét, độ cao của từng cột. Phạm vi bảo vệ của một cột, phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột và phạm vi bảo vệ của toàn bộ hệ thống thu sét. *Ta bố trí các phương án như sau: Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 13
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 1.4 Vạch phương án và tính toán các phương án. 1.4.1 Phương án 1: *Trong phương án này ta bố trí 4 cột thu sét A,B,C ,D đặt trực tiếp trên xà đỡ dây và 2 cột E,F đặt trên nóc nhà đIều khiển. Vị trí của các cột như trên hình vẽ 1.7 a.Tính độ cao của cột phía 110 kV. +Độ cao của thiết bị cần bảo vê hx = 11 m. -Xét nhóm 4 cột ABCD. Các cột này tạo thành hình chữ nhật với khoảng cách các cột : AD = BC =18,5 m AB = CD = 27 m Để cho toàn bộ diện tích giới hạn bởi 4 đỉnh cột được bảo vệ thì : D ≤ 8 ha Trong đó : D: là đường kíng đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. ha : là độ cao tác dụng của các cột Ta có D= AB 2 + AD 2 = 27 2 + 18,5 2 = 32,73 m. D Ta có : ha ≥ 8 32,73 ⇒ ha ≥ ⇒ ha ≥ 4,09. 8 Vậy độ cao tác dụng nhỏ nhất đảm bảo phạm vi bảo vệ là 4,09 m ⇒ Độ cao của cột thu lôi tối thiểu là : h1= ha +hx = 4,09 + 11 = 15,09 m . Do đó ta chọn chiều cao của các cột thu sét A,B,C,D là 15,5 m b.Tính độ cao của các cột phía máy biến áp và nhà điều khiển. Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 14
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP +Độ cao của thiết bị cần bảo vệ là : hx = 5m. -Xét nhóm 4 cột CDEF. Bốn cột này tạo thành một hình chữ nhật với khoảng cách giữa các cột là : DE = CF = 25,5 m. EF = CD = 27 m. Để đảm bảo toàn bộ diện tích giới hạn bởi 4 đỉnh cột được bảo vệ thì : D ≤ 8 ha Trong đó : D là đường kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật CDEF D = CF 2 + CD 2 = 25,5 2 + 27 2 =37,14 m. ha : là độ cao tác dụng của các cột . D 37,14 ⇒ ha ≥ ⇒ ha ≥ 8 8 ⇒ ha ≥ 4,64. Vậy độ cao tác dụng tối thiểu đảm bảo phạm vi bảo vệ là 4,64 m. ⇒Độ cao tối thiểu đảm bảo phạm vi bảo vệ là: h2 =hx + ha = 5 + 4.64 = 9,64 m. Vậy ta lấy độ cao của cột EF là 10 m. Kết luận : Toàn bộ trạm ta bố trí 6 cột thu sét. Bên phía máy biến áp và nhà điều khiển để đảm bảo an toàn ta bố trí 2 cột E và F có độ cao là 10 m. Bốn cột A,B,C,D có độ cao 15,5 m. • Tính toán phạm vi bảo vệ . - Phạm vi bảo vệ của cột cao 15,5 m là: 2 2 Ta có : h = . 15,5 = 10.33 m . 3 3 2 hx = 11 m > h. 3 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 15
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Vậy nên bán kính bảo vệ của cột được tính theo công thức : hx rx = 0,75 h0 ( 1 - ) h 11 = 0,75 . 15.5 ( 1 - ) 15,5 = 3,375 m. - Phạm vi bảo vệ của cột cao 10 m là : 2 2 Ta có : h = . 10 = 6,667 m . 3 3 2 hx = 5 m < h. 3 Vậy bán kính bảo vệ của cột được tính theo công thức : hx rx = 1,5 h ( 1- ) 0.8h 5 = 1,5. 10 (1 - ) 0, ,8.10 =5,625 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột A và B là : Ta có : h = 15,5 m . Khoảng cách giữa 2 cột : a = 27 m Với 7h = 7. 15,5 = 108,5 m . ⇒ a
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 2 hx = 11 m > h0 . 3 hx ⇒ r0x = 0.75 .h0 ( 1- ). h0 11 = 0,75. 11,643. ( 1 - ) 11,643 = 0,482 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột A và D : Ta có h = 15,5 m Khoảng cách giữa 2 cột : a= 18,5 m Với 7h = 7 . 15,5 = 108,5 m . ⇒ a < 7 h. + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là: a ho = h - 7 18,5 = 15,5 - = 12,857 m . 7 +Bán kính bảo vệ của 2 cột là : 2 2 Ta có ; ho = .12,857 = 8,571 m . 3 3 2 hx = 11 m > ho 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho (1 - ) ho 11 = 0,75. 12,857 ( 1 - ) 12,857 = 1,393 m . - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột B và C . Ta có hai cột B và C có khoảng cách , độ cao và của thiết bị cần bảo vệ bằng của 2 cột A và D nên có giá trị bằng phạm vi bảo vệ của 2 cột A và D . Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 17
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP Với : h0 =12,857 m rox = 1,393 m. - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột E và F Ta có : h = 10 m. Khoảng cách giữa 2 cột : a = 27 m. Với 7h = 7 .10 = 70 m ⇒ a < 7h + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là : a h0 = h - 7 27 =10 - = 6,143 m . 7 + Bán kính bảo vệ của 2 cột là : 2 2 Ta có : ho = . 6,143 = 4,095 m . 3 3 2 hx = 5m > h 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho ( 1- ) ho 5 = 0,75 .6,143 ( 1 - ) 6,143 =0,886 m.- - Phạm vi bảo vệ tương hỗ giữa 2 cột D và E là : Ta có : Khoảng cách giữa 2 cột : a = 25,5 m. Chiều cao cột D là : h1 = 15,5 m. Chiều cao cột E là : h2 = 10 m . 2 2 h1 = . 15,5 = 10,333 m . 3 3 Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 18
- ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP 2 h1 > h2. 3 + Độ cao thấp nhất được bảo vệ giữa 2 cột là : a, h0 = h 2 - 7 a, = a - Δ L a: là khoảng cách giữa 2 cột : a = 25,5 m. h2 Δ L = 1,5 .h1 ( 1- ) 0.8h1 10 = 1,5 . 15,5 (1 - ) 0,8.15,5 = 4,5 m . 21 ⇒ h0 = 10 - = 7 m. 7 + Bán kính bảo vệ giữa 2 cột là : 2 2 Ta có : ho = .7 = 4,67 m 3 3 2 hx = 5 m > ho 3 hx ⇒ rox = 0,75 ho ( 1 - ) ho 5 =0,75 .7 ( 1- ) 7 = 1,5 m. -Phạm vi bảo vệ giữa 2 cột C và F . Ta có 2 cột C và E có cùng chiều cao cột thu sét , chiều cao vật cần bảo vệ và khoảng cách giữa 2 cột bằng 2 cột D và E nên phạm vi bảo vệ giữa 2 cột C và F bằng phạm vi bảo vệ giữa 2 cột D và E với : ho = 7 m. rox = 1,5 m Sinh viên : PHÙNG HUY ĐIỀM H7 HỆ THỐNG ĐIỆN 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thết kế hệ thống điều khiển Đèn giao thông trên Micro PLC SIMATIC S7- 200
60 p |
2777 |
1280
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p |
1234 |
703
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p |
668 |
439
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển đèn giao thông tại ngã tư
85 p |
564 |
245
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ điều khiển CL - Đ
74 p |
350 |
193
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ vạn năng
81 p |
312 |
160
-
Thuyết trình Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục
37 p |
352 |
149
-
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ điều khiển CL
75 p |
225 |
107
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chiếu sáng
107 p |
208 |
106
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ năng lượng mặt trời một pha làm việc độc lập
77 p |
151 |
83
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV
120 p |
135 |
75
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus
160 p |
138 |
60
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mạch ổn áp máy phát
72 p |
131 |
58
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang
99 p |
106 |
49
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loại
68 p |
96 |
39
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng cho mạ điện
89 p |
75 |
36
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tuyến truyền vi ba số từ Thành phố Vinh – thị trấn Nam Đàn
79 p |
70 |
30

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=4u074ja26kc3ltpvhe8ph1r7e1; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Thông báo số 111/TB-BYT
Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2
34
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
Thông báo số 111/TB-BYT
Mô tả tài liệu
Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Thông báo số 111/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Kạn do Bộ Y tế ban hành
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Thông báo số 111/TB-BYT
Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2
34
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091130/lawttyt4/80x100/1184.jpg)
##
Thông báo số 111/TB-BYT
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thông báo số 111/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Bắc Kạn do Bộ Y tế ban hành
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=vvdmbsltk8qse7p5cqbnvibr54; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Cơ sở của hành vi nhóm
-
Bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm. Sau khi học xong bài này, bạn sẽ có khả năng làm việc nhóm, đội; nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm, mô tả những thay đổi của nhóm hành vi..
0p phongdat_91 17-10-2010 326 148 Download
-
Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức; các giai đoạn hình thành nhóm; những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm; những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm; kỹ thuật ra quyết định nhóm thông qua bài giảng Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm sau đây.
35p thuytrang_8 19-09-2015 50 10 Download
-
Bài giảng "Bài 4: Cơ sở của hành vi nhóm" giới thiệu tới người học các kiến thức: Phân loại nhóm, các hiện tượng tâm lý của nhóm, giai đoạn sóng gió, đặc tính của nhóm có hiệu quả, sự vững chắc của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
18p doinhugiobay_07 16-12-2015 14 3 Download
-
Bài giảng "Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số cặp tính cách, quá trình học hỏi, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.
38p doinhugiobay_07 16-12-2015 48 11 Download
-
Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: 1. Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân; 2. Trình bày về mô hình hiệu quả nhóm; 3. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm; 4. Mô tả cách thức những đòi hỏi vài trò thay đổi trong nhuwxngn tình huống khác nhau; 5. Mô tat cách thức mà các chuẩn mực....
0p diemanh 11-03-2009 783 199 Download
-
Chương 5 Những cơ sở của hành vi nhóm thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.
6p thanhthienhoang23 14-05-2014 51 12 Download
-
Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm.
11p nhanmotchut_1 04-10-2016 14 3 Download
-
Bài giảng Hành vi tổ chức gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, động viên người lao động, cơ sở của hành vi nhóm và xung đột, lãnh đạo và quyền lực, thông tin và cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức,...
0p cobematxanh 01-12-2017 1 1 Download
-
Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các đặc điểm cá nhân như tiểu sử, tính cách, nhận thức; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn với công việc.
24p deja_vu6 02-04-2018 0 0 Download
-
Chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm Nhóm có ảnh hưởng tới cá nhân,vì vậy hành vi của cá nhân sẽ khác với khi họ đứng riêng lẻ
18p chocolate_ice 21-07-2010 198 110 Download
-
Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái quát về nhóm, các hành vi nhóm cơ bản, xung đột nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
19p deja_vu6 02-04-2018 0 0 Download
-
Giáo trình được biên soạn cho các chương trình đào tạo đại học thuộc ngành Quản trị kinh doanh nói chung và Quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Ebook trình bày các nội dung sau: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.
281p namde03 22-03-2013 788 449 Download
-
Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
211p namthangtinhlang_00 28-10-2015 70 23 Download
-
Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.
22p wide_12 29-07-2014 112 19 Download
-
Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa rõ. Đọc lại lý thuyết bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm, sử dụng lý thuyết về giao tiếp trong bài để mô tả quá trình giao tiếp trong một nhóm làm việc thuộc chương trình Topica, trình bày các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm.
26p thoabar3 15-07-2011 257 93 Download
-
Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.
48p wide_12 29-07-2014 101 41 Download
-
Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các kiến thức sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.
39p depthat 12-03-2014 254 35 Download
-
Chương 6 trình bày những cơ sở hành vi của nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.
39p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 35 8 Download
-
Bài giảng Chương 5: Cơ sở hành vi của nhóm - TS. Phan Quốc Tấn trình bày nội dung về: Định nghĩa và sự phân loại; Nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân; Các giai đoạn phát triển của nhóm; Cấu trúc nhóm; Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.
8p huyhoang3009 02-04-2018 1 0 Download
-
Ứng dụng các lý thuyết nhóm để phân tích nhóm học tập trong chương trình Topica, đánh giá vai trò cá nhân trong nhóm, tính liên kết nhóm và đề xuất các biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong quyết định nhóm. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài và thảo luận với giáo viên những phần chưa nắm rõ.
18p thoabar3 15-07-2011 365 106 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Tâm lý học hành vi
- Hành vi khách hàng
- Hành vi đạo đức
- Hành vi vi phạm hành chính
- Nghiên cứu hành vi tiêu dùng
- Hành vi người tiêu dùng
- Tiêu chuẩn cơ sở
- Hành vi vi phạm pháp luật
- Hành vi tổ chức
- Nhiệm vụ cơ bản của nhà quản lý
- Các thông số của máy ảnh
- Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
- Hành vi cá nhân
- Cơ sở của khoa học quản lý
- Quản lý cơ sở vật chất
- Hành vi dân sự
- Hành vi làm ô nhiễm môi trường
- Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
- Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp
- Phân tích hành vi người tiêu dùng

markdown:
# Cơ sở của hành vi nhóm
**Cơ sở của hành vi nhóm**
-
Bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm. Sau khi học xong bài này, bạn sẽ có khả năng làm việc nhóm, đội; nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm, mô tả những thay đổi của nhóm hành vi..
0p
phongdat_91
17-10-2010
326
148
Download
-
Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức; các giai đoạn hình thành nhóm; những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm; những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm; kỹ thuật ra quyết định nhóm thông qua bài giảng Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm sau đây.
35p
thuytrang_8
19-09-2015
50
10
Download
-
Bài giảng "Bài 4: Cơ sở của hành vi nhóm" giới thiệu tới người học các kiến thức: Phân loại nhóm, các hiện tượng tâm lý của nhóm, giai đoạn sóng gió, đặc tính của nhóm có hiệu quả, sự vững chắc của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
18p
doinhugiobay_07
16-12-2015
14
3
Download
-
Bài giảng "Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số cặp tính cách, quá trình học hỏi, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.
38p
doinhugiobay_07
16-12-2015
48
11
Download
-
Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: 1. Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân; 2. Trình bày về mô hình hiệu quả nhóm; 3. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm; 4. Mô tả cách thức những đòi hỏi vài trò thay đổi trong nhuwxngn tình huống khác nhau; 5. Mô tat cách thức mà các chuẩn mực....
0p
diemanh
11-03-2009
783
199
Download
-
Chương 5 Những cơ sở của hành vi nhóm thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.
6p
thanhthienhoang23
14-05-2014
51
12
Download
-
Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm.
11p
nhanmotchut_1
04-10-2016
14
3
Download
-
Bài giảng Hành vi tổ chức gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, động viên người lao động, cơ sở của hành vi nhóm và xung đột, lãnh đạo và quyền lực, thông tin và cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức,...
0p
cobematxanh
01-12-2017
1
1
Download
-
Chương 2 - Cơ sở của hành vi cá nhân. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các đặc điểm cá nhân như tiểu sử, tính cách, nhận thức; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn với công việc.
24p
deja_vu6
02-04-2018
0
0
Download
-
Chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm Nhóm có ảnh hưởng tới cá nhân,vì vậy hành vi của cá nhân sẽ khác với khi họ đứng riêng lẻ
18p
chocolate_ice
21-07-2010
198
110
Download
-
Chương 4 - Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái quát về nhóm, các hành vi nhóm cơ bản, xung đột nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
19p
deja_vu6
02-04-2018
0
0
Download
-
Giáo trình được biên soạn cho các chương trình đào tạo đại học thuộc ngành Quản trị kinh doanh nói chung và Quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Ebook trình bày các nội dung sau: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.
281p
namde03
22-03-2013
788
449
Download
-
Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
211p
namthangtinhlang_00
28-10-2015
70
23
Download
-
Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.
22p
wide_12
29-07-2014
112
19
Download
-
Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên và các học viên khác về các vấn đề chưa rõ. Đọc lại lý thuyết bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm, sử dụng lý thuyết về giao tiếp trong bài để mô tả quá trình giao tiếp trong một nhóm làm việc thuộc chương trình Topica, trình bày các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp nhóm.
26p
thoabar3
15-07-2011
257
93
Download
-
Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.
48p
wide_12
29-07-2014
101
41
Download
-
Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các kiến thức sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.
39p
depthat
12-03-2014
254
35
Download
-
Chương 6 trình bày những cơ sở hành vi của nhóm. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.
39p
kiepnaybinhyen_01
27-11-2015
35
8
Download
-
Bài giảng Chương 5: Cơ sở hành vi của nhóm - TS. Phan Quốc Tấn trình bày nội dung về: Định nghĩa và sự phân loại; Nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân; Các giai đoạn phát triển của nhóm; Cấu trúc nhóm; Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.
8p
huyhoang3009
02-04-2018
1
0
Download
-
Ứng dụng các lý thuyết nhóm để phân tích nhóm học tập trong chương trình Topica, đánh giá vai trò cá nhân trong nhóm, tính liên kết nhóm và đề xuất các biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong quyết định nhóm. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài và thảo luận với giáo viên những phần chưa nắm rõ.
18p
thoabar3
15-07-2011
365
106
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Tâm lý học hành vi](http://tailieu.vn/tag/tam-ly-hoc-hanh-vi.html) [Hành vi khách hàng](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-khach-hang.html) [Hành vi đạo đức](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-dao-duc.html) [Hành vi vi phạm hành chính](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh.html) [Nghiên cứu hành vi tiêu dùng](http://tailieu.vn/tag/nghien-cuu-hanh-vi-tieu-dung.html) [Hành vi người tiêu dùng](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-nguoi-tieu-dung.html) [Tiêu chuẩn cơ sở](http://tailieu.vn/tag/tieu-chuan-co-so.html) [Hành vi vi phạm pháp luật](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-vi-pham-phap-luat.html) [Hành vi tổ chức](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-to-chuc.html) [Nhiệm vụ cơ bản của nhà quản lý](http://tailieu.vn/tag/nhiem-vu-co-ban-cua-nha-quan-ly.html) [Các thông số của máy ảnh](http://tailieu.vn/tag/cac-thong-so-cua-may-anh.html) [Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng](http://tailieu.vn/tag/nghien-cuu-hanh-vi-nguoi-tieu-dung.html) [Hành vi cá nhân](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-ca-nhan.html) [Cơ sở của khoa học quản lý](http://tailieu.vn/tag/co-so-cua-khoa-hoc-quan-ly.html) [Quản lý cơ sở vật chất](http://tailieu.vn/tag/quan-ly-co-so-vat-chat.html) [Hành vi dân sự](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-dan-su.html) [Hành vi làm ô nhiễm môi trường](http://tailieu.vn/tag/hanh-vi-lam-o-nhiem-moi-truong.html) [Lý thuyết hành vi người tiêu dùng](http://tailieu.vn/tag/ly-thuyet-hanh-vi-nguoi-tieu-dung.html) [Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp](http://tailieu.vn/tag/noi-dung-co-ban-cua-quan-tri-doanh-nghiep.html) [Phân tích hành vi người tiêu dùng](http://tailieu.vn/tag/phan-tich-hanh-vi-nguoi-tieu-dung.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=itieimmqpg136c7mkkk4v451q6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Khắc phục chứng mất ngủ
-
Giấc ngủ là sản phẩm của bộ não. Theo một số chuyên gia, có người cần đến 9,25 giờ/đêm cho giấc ngủ, nhưng trung bình là 8 giờ/đêm. Mất đi 90 phút của giấc ngủ, bạn sẽ bị giảm 32% sự tỉnh táo vào ban ngày.
5p romano2010 28-01-2011 212 28 Download
-
Khắc phục chứng mất ngủ ở cao tuổi Giấc ngủ có vai trò quan trọng giúp ổn định các hoạt động sinh lý của cơ thể và hết sức cần thiết cho cuộc sống. Ở người trẻ tuổi, số giờ ngủ thường nhiều hơn ở người cao tuổi từ 2-3 giờ mỗi ngày.
2p connaughe 29-10-2010 39 4 Download
-
60% phụ nữ bị mất ngủ, là kết quả của cuộc khảo sát, do Tổ chức chăm sóc Giấc ngủ Quốc gia (Mỹ) thực hiện gần đây. Báo cáo cũng đồng thời chỉ ra những “hệ luỵ” của chứng mất ngủ và cách khắc phục những “hệ luỵ” ấy. Theo bà Donna Arand, phát ngôn viên của tổ chức, cũng là giám đốc trung tâm nghiên cứu chứng rối loạn giấc ngủ Kettering, Ohio, thì: “chứng mất ngủ chính là “kẻ tiếp tay” cho việc tăng cân”. ...
5p hoason23 18-08-2010 70 12 Download
-
Một giấc ngủ sâu và ngon sẽ đem cho bạn những ích lợi về sức khỏe. Trái lại, sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi bị chứng mất ngủ "hoành hành". Cho nên bạn cần lưu ý và tìm cách khắc phục nhanh chóng bằng 10 cách sau. 1. Đi ngủ và thức dậy vào đúng giờ quy định Cách khắc phục hiệu quả chứng mất ngủ đó là bạn hãy đi ngủ cũng như thức dậy đúng giờ. Bạn nên tự lập cho mình thói quen tốt này, đừng bao giờ cho phép bản thân tự do ngủ cũng như...
5p nobitachamchap 29-07-2010 77 12 Download
-
Tôi 62 tuổi, bị mất ngủ nặng đã 6 năm và tim đập nhanh, làm cách nào giúp có thể ngủ được và bớt căng thẳng, hồi hộp. Đi khám ở BV Nguyễn Tri Phương, BS chẩn đoán suy mạch vành. Các loại thuốc đang dùng theo toa bác sĩ: Cattotril (10viên/tháng); Rebure (30v/tháng); Cemdebngpanoar (60v/tháng). Đã mắc bệnh huyết áp 10 năm nay, phát hiện bệnh Goutt 1 tháng nay, hẹn tháng 7 tái khám.
5p hibarbie 16-09-2010 90 6 Download
-
Mất ngủ tuy không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ và bé nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cuộc sống của bà bầu trở nên khó khăn. Theo số liệu thống kê mới đây, có tới 97 % số phụ nữ mang bầu ở giai đoạn thứ 3 gặp vấn đề khó khăn với giấc ngủ và 92% bà bầu ở giai đoạn 1 và 2 thường xuyên thức giấc mỗi đêm. Vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để thai phụ có giấc ngủ trọn vẹn? Giai đoạn 1 (ba tháng...
5p chuong_vang 20-05-2011 65 5 Download
-
Do hormone Một trong những nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ ở phụ nữ là do hoạt động của đồng hồ sinh học, do hormone thay đổi gây ảnh hưởng đến các hoạt động thể chất. Ngoài ra còn có lý do khác như khi mang thai, sinh con, phụ nữ cũng khó ngủ, hoặc khi mãn kinh hormone thay đổi tạo ra nhiều hiện tượng bất thường ảnh hưởng đến giấc ngủ như bốc hỏa hay ra mồ hôi ban đêm. Do tuổi tác Khi tuổi cao phụ nữ càng ít ngủ hơn, cơ chế làm việc...
5p bemeodethuong567 27-12-2010 41 2 Download
-
Hãy cố gắng kết thúc công việc trước 11 giờ đêm để lên giường tận hưởng giấc ngủ ngon lành, chắc chắn bạn sẽ thấy khỏe mạnh và hạnh phúc, yêu đời hơn rất nhiều. Vì nhiều lý do, bạn không thể lên giường sớm hơn 12 giờ đêm. Dần dần, nó trở thành thói quen và bạn cảm thấy không mấy phiền hà vì điều này. Nhưng thực tế, thói quen đi ngủ sau 23 giờ này lại không hề tốt.
4p bibocumi1 11-09-2012 25 1 Download
-
Làm thế nào để khởi đầu ngày mới với tất cả sự hứng khởi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Một số gợi ý sau có thể giúp ích cho bạn. Giấc ngủ ngon là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, quyết định để mọi người có một sức khỏe tốt. Song cho dù bạn có cố gắng bao nhiêu và thế nào đi chăng nữa thì đôi khi tình trạng mất ngủ vẫn xảy ra. Và mệt mỏi là tình trạng mà chúng ta phải đối mặt ở ngày hôm sau. Vậy làm thế nào để...
7p kinhdo0908 11-10-2012 44 1 Download
-
Thống kê y học cho thấy rằng cứ 10 phụ nữ ở tuổi mãn kinh thì có 9 người không chỉ bị những cơn 'bốc hỏa' và đau đầu giày vò, mà còn bị mất ngủ. Thậm chí nhiều trường hợp thuốc cũng không giúp ích gì và mỗi đêm họ thường thức giấc tới 2- 3 lần. Các bác sĩ chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan tới giấc ngủ cho biết: để khắc phục tình trạng mất ngủ của chị em ở lứa tuổi mãn kinh, tốt nhất không nên dùng thuốc mà thay vào đó là...
5p jerry0908 27-11-2012 33 1 Download
-
Cuộc sống bận rộn với công việc, học tập, vui chơi giải trí làm cho chúng ta sao nhãng bảo vệ sức khỏe và tạo thói quen xấu sử dụng máy tính. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện 10 thói xấu thường gặp và cách khắc phục. Sử dụng laptop, smartphone trên giường có thể tạo thói quen không tốt ảnh hưởng đến giấc ngủ 1. Điều kiện làm việc thiếu an toàn .
5p coeus75 14-01-2013 49 6 Download
-
Vincent Porpiglia không xa lạ gì với những đêm không ngủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong bối cảnh kinh tế suy thoái với rất ít triển vọng nghề nghiệp, anh đã biến một đêm không ngủ trở thành một doanh nghiệp. Sản phẩm Dream Water, một biện pháp khắc phục chứng mất ngủ được tạo ra dưới dạng chất lỏng tự nhiên đã được ra đời như vậy.
6p hoalan_5 01-04-2013 24 5 Download
-
Chứng mất ngủ và giải pháp Mất ngủ là một triệu chứng chứ không phải là một vấn đề y học. Theo Bác sĩ Katherine Albert người phụ trách Phòng thí nghiệm về giấc ngủ của Bệnh viện New York, Trung tâm Y tế Cornel ở Manhattan thì đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề không ổn đối với bạn. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên áp dụng thử một hoặc tất cả những lời khuyên sau.
3p voxinhyeu 26-12-2010 37 4 Download
-
Cách khắc phục các vấn đề sắc đẹp thường gặp .Rụng tóc, thâm quầng mắt, da khô, nếp nhăn, móng tay dễ gãy,… ít nhiều chúng ta đều gặp phải. Và, xử lý chúng cũng không thể nhanh chóng, dễ dàng. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn… 1. Mái tóc mỏng và yếu Hãy ăn những loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lức hay yến mạch. Các loại ngũ cốc này rất giàu các vitamin B cần thiết bao gồm vitamin B7 sẽ loại bỏ tóc rụng và hư tổn.
7p lulaula 27-10-2012 22 3 Download
-
Tôi 40 tuổi, hay đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, nhất là khi mất ngủ, lo lắng hoặc lao động nhiều. Huyết áp bình thường là 85/60mmHg, có phải thấp quá không? Cần khắc phục như thế nào?”. Trả lời: Chị thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đó là các dấu hiệu hay gặp ở những người bị huyết áp thấp. Còn ngột ngạt, khó thở nhất là khi lo lắng, mất ngủ, khi làm việc nặng… thì rất có thể là triệu chứng của bệnh tim. ...
4p downy_quyenru 06-01-2011 56 3 Download
-
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật vi tính, số nhân viên văn phòng sử dụng máy vi tính ngày càng nhiều, dẫn đến hội chứng thị lực do sử dụng máy tính ngày một phổ biến...
7p sting1209 28-01-2011 72 7 Download
-
Nhiều vấn đề giấc ngủ là kết quả của những thói quen xấu như thức khuya, ăn uống quá trễ, không tuân theo nhịp sinh học… Thay vì dùng thuốc ngủ để đối phó chứng mất ngủ, hãy tìm căn nguyên từ sự thiếu cân bằng của bản thân. Sai lầm 1: Không tuân theo một lịch ngủ nhất định Đồng hồ sinh học điều chỉnh giấc ngủ khỏe mạnh phụ thuộc vào tính ổn định nhất quán. Vì vậy ngủ bù là một việc làm vô ích.
8p abcdef_14 22-07-2011 44 6 Download
-
Làm gì khi bỗng dưng... mất ngủ? Vào một số ngày nhất định trong tuần, bạn trằn trọc suốt đêm mà không thể chợp mắt, hiện tượng này có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng hay cả năm mà không thể tìm ra nguyên nhân. Bạn đừng quá lo lắng, có thể bạn đang bị chứng “mất ngủ có chu kỳ” và điều này hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc tạo dựng và thực hiện một số thói quen tốt dưới đây. 1.
3p naunho 28-12-2010 42 5 Download
-
Để khắc phục chứng mất ngủ, có thể lấy gốc rau cần cả rễ 90 g, toan táo nhân 9 g (sao cháy đen), sắc nước uống. Còn nếu bị nhức đầu, hãy lấy gốc rau cần cả rễ 1 nắm to, rửa sạch, giã nát, xào với trứng gà, ăn ngày 2 lần.
6p kinhnghiem24 12-05-2011 50 5 Download
-
Mất ngủ là hiện tượng thường gặp ở người cao tuổi, khiến cho sức khỏe và tinh thần của các cụ bị suy giảm. Vậy nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vì sao người cao tuổi lại hay mất ngủ? Mất ngủ có thể do nguyên nhân sinh lý hoặc nguyên nhân bệnh lý
6p demnammopho123 15-07-2013 18 3 Download

markdown:
# Khắc phục chứng mất ngủ
**Khắc phục chứng mất ngủ**
-
Giấc ngủ là sản phẩm của bộ não. Theo một số chuyên gia, có người cần đến 9,25 giờ/đêm cho giấc ngủ, nhưng trung bình là 8 giờ/đêm. Mất đi 90 phút của giấc ngủ, bạn sẽ bị giảm 32% sự tỉnh táo vào ban ngày.
5p
romano2010
28-01-2011
212
28
Download
-
Khắc phục chứng mất ngủ ở cao tuổi Giấc ngủ có vai trò quan trọng giúp ổn định các hoạt động sinh lý của cơ thể và hết sức cần thiết cho cuộc sống. Ở người trẻ tuổi, số giờ ngủ thường nhiều hơn ở người cao tuổi từ 2-3 giờ mỗi ngày.
2p
connaughe
29-10-2010
39
4
Download
-
60% phụ nữ bị mất ngủ, là kết quả của cuộc khảo sát, do Tổ chức chăm sóc Giấc ngủ Quốc gia (Mỹ) thực hiện gần đây. Báo cáo cũng đồng thời chỉ ra những “hệ luỵ” của chứng mất ngủ và cách khắc phục những “hệ luỵ” ấy. Theo bà Donna Arand, phát ngôn viên của tổ chức, cũng là giám đốc trung tâm nghiên cứu chứng rối loạn giấc ngủ Kettering, Ohio, thì: “chứng mất ngủ chính là “kẻ tiếp tay” cho việc tăng cân”. ...
5p
hoason23
18-08-2010
70
12
Download
-
Một giấc ngủ sâu và ngon sẽ đem cho bạn những ích lợi về sức khỏe. Trái lại, sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi bị chứng mất ngủ "hoành hành". Cho nên bạn cần lưu ý và tìm cách khắc phục nhanh chóng bằng 10 cách sau. 1. Đi ngủ và thức dậy vào đúng giờ quy định Cách khắc phục hiệu quả chứng mất ngủ đó là bạn hãy đi ngủ cũng như thức dậy đúng giờ. Bạn nên tự lập cho mình thói quen tốt này, đừng bao giờ cho phép bản thân tự do ngủ cũng như...
5p
nobitachamchap
29-07-2010
77
12
Download
-
Tôi 62 tuổi, bị mất ngủ nặng đã 6 năm và tim đập nhanh, làm cách nào giúp có thể ngủ được và bớt căng thẳng, hồi hộp. Đi khám ở BV Nguyễn Tri Phương, BS chẩn đoán suy mạch vành. Các loại thuốc đang dùng theo toa bác sĩ: Cattotril (10viên/tháng); Rebure (30v/tháng); Cemdebngpanoar (60v/tháng). Đã mắc bệnh huyết áp 10 năm nay, phát hiện bệnh Goutt 1 tháng nay, hẹn tháng 7 tái khám.
5p
hibarbie
16-09-2010
90
6
Download
-
Mất ngủ tuy không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ và bé nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cuộc sống của bà bầu trở nên khó khăn. Theo số liệu thống kê mới đây, có tới 97 % số phụ nữ mang bầu ở giai đoạn thứ 3 gặp vấn đề khó khăn với giấc ngủ và 92% bà bầu ở giai đoạn 1 và 2 thường xuyên thức giấc mỗi đêm. Vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để thai phụ có giấc ngủ trọn vẹn? Giai đoạn 1 (ba tháng...
5p
chuong_vang
20-05-2011
65
5
Download
-
Do hormone Một trong những nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ ở phụ nữ là do hoạt động của đồng hồ sinh học, do hormone thay đổi gây ảnh hưởng đến các hoạt động thể chất. Ngoài ra còn có lý do khác như khi mang thai, sinh con, phụ nữ cũng khó ngủ, hoặc khi mãn kinh hormone thay đổi tạo ra nhiều hiện tượng bất thường ảnh hưởng đến giấc ngủ như bốc hỏa hay ra mồ hôi ban đêm. Do tuổi tác Khi tuổi cao phụ nữ càng ít ngủ hơn, cơ chế làm việc...
5p
bemeodethuong567
27-12-2010
41
2
Download
-
Hãy cố gắng kết thúc công việc trước 11 giờ đêm để lên giường tận hưởng giấc ngủ ngon lành, chắc chắn bạn sẽ thấy khỏe mạnh và hạnh phúc, yêu đời hơn rất nhiều. Vì nhiều lý do, bạn không thể lên giường sớm hơn 12 giờ đêm. Dần dần, nó trở thành thói quen và bạn cảm thấy không mấy phiền hà vì điều này. Nhưng thực tế, thói quen đi ngủ sau 23 giờ này lại không hề tốt.
4p
bibocumi1
11-09-2012
25
1
Download
-
Làm thế nào để khởi đầu ngày mới với tất cả sự hứng khởi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Một số gợi ý sau có thể giúp ích cho bạn. Giấc ngủ ngon là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, quyết định để mọi người có một sức khỏe tốt. Song cho dù bạn có cố gắng bao nhiêu và thế nào đi chăng nữa thì đôi khi tình trạng mất ngủ vẫn xảy ra. Và mệt mỏi là tình trạng mà chúng ta phải đối mặt ở ngày hôm sau. Vậy làm thế nào để...
7p
kinhdo0908
11-10-2012
44
1
Download
-
Thống kê y học cho thấy rằng cứ 10 phụ nữ ở tuổi mãn kinh thì có 9 người không chỉ bị những cơn 'bốc hỏa' và đau đầu giày vò, mà còn bị mất ngủ. Thậm chí nhiều trường hợp thuốc cũng không giúp ích gì và mỗi đêm họ thường thức giấc tới 2- 3 lần. Các bác sĩ chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan tới giấc ngủ cho biết: để khắc phục tình trạng mất ngủ của chị em ở lứa tuổi mãn kinh, tốt nhất không nên dùng thuốc mà thay vào đó là...
5p
jerry0908
27-11-2012
33
1
Download
-
Cuộc sống bận rộn với công việc, học tập, vui chơi giải trí làm cho chúng ta sao nhãng bảo vệ sức khỏe và tạo thói quen xấu sử dụng máy tính. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện 10 thói xấu thường gặp và cách khắc phục. Sử dụng laptop, smartphone trên giường có thể tạo thói quen không tốt ảnh hưởng đến giấc ngủ 1. Điều kiện làm việc thiếu an toàn .
5p
coeus75
14-01-2013
49
6
Download
-
Vincent Porpiglia không xa lạ gì với những đêm không ngủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong bối cảnh kinh tế suy thoái với rất ít triển vọng nghề nghiệp, anh đã biến một đêm không ngủ trở thành một doanh nghiệp. Sản phẩm Dream Water, một biện pháp khắc phục chứng mất ngủ được tạo ra dưới dạng chất lỏng tự nhiên đã được ra đời như vậy.
6p
hoalan_5
01-04-2013
24
5
Download
-
Chứng mất ngủ và giải pháp Mất ngủ là một triệu chứng chứ không phải là một vấn đề y học. Theo Bác sĩ Katherine Albert người phụ trách Phòng thí nghiệm về giấc ngủ của Bệnh viện New York, Trung tâm Y tế Cornel ở Manhattan thì đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề không ổn đối với bạn. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên áp dụng thử một hoặc tất cả những lời khuyên sau.
3p
voxinhyeu
26-12-2010
37
4
Download
-
Cách khắc phục các vấn đề sắc đẹp thường gặp .Rụng tóc, thâm quầng mắt, da khô, nếp nhăn, móng tay dễ gãy,… ít nhiều chúng ta đều gặp phải. Và, xử lý chúng cũng không thể nhanh chóng, dễ dàng. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn… 1. Mái tóc mỏng và yếu Hãy ăn những loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lức hay yến mạch. Các loại ngũ cốc này rất giàu các vitamin B cần thiết bao gồm vitamin B7 sẽ loại bỏ tóc rụng và hư tổn.
7p
lulaula
27-10-2012
22
3
Download
-
Tôi 40 tuổi, hay đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, nhất là khi mất ngủ, lo lắng hoặc lao động nhiều. Huyết áp bình thường là 85/60mmHg, có phải thấp quá không? Cần khắc phục như thế nào?”. Trả lời: Chị thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đó là các dấu hiệu hay gặp ở những người bị huyết áp thấp. Còn ngột ngạt, khó thở nhất là khi lo lắng, mất ngủ, khi làm việc nặng… thì rất có thể là triệu chứng của bệnh tim. ...
4p
downy_quyenru
06-01-2011
56
3
Download
-
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật vi tính, số nhân viên văn phòng sử dụng máy vi tính ngày càng nhiều, dẫn đến hội chứng thị lực do sử dụng máy tính ngày một phổ biến...
7p
sting1209
28-01-2011
72
7
Download
-
Nhiều vấn đề giấc ngủ là kết quả của những thói quen xấu như thức khuya, ăn uống quá trễ, không tuân theo nhịp sinh học… Thay vì dùng thuốc ngủ để đối phó chứng mất ngủ, hãy tìm căn nguyên từ sự thiếu cân bằng của bản thân. Sai lầm 1: Không tuân theo một lịch ngủ nhất định Đồng hồ sinh học điều chỉnh giấc ngủ khỏe mạnh phụ thuộc vào tính ổn định nhất quán. Vì vậy ngủ bù là một việc làm vô ích.
8p
abcdef_14
22-07-2011
44
6
Download
-
Làm gì khi bỗng dưng... mất ngủ? Vào một số ngày nhất định trong tuần, bạn trằn trọc suốt đêm mà không thể chợp mắt, hiện tượng này có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng hay cả năm mà không thể tìm ra nguyên nhân. Bạn đừng quá lo lắng, có thể bạn đang bị chứng “mất ngủ có chu kỳ” và điều này hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc tạo dựng và thực hiện một số thói quen tốt dưới đây. 1.
3p
naunho
28-12-2010
42
5
Download
-
Để khắc phục chứng mất ngủ, có thể lấy gốc rau cần cả rễ 90 g, toan táo nhân 9 g (sao cháy đen), sắc nước uống. Còn nếu bị nhức đầu, hãy lấy gốc rau cần cả rễ 1 nắm to, rửa sạch, giã nát, xào với trứng gà, ăn ngày 2 lần.
6p
kinhnghiem24
12-05-2011
50
5
Download
-
Mất ngủ là hiện tượng thường gặp ở người cao tuổi, khiến cho sức khỏe và tinh thần của các cụ bị suy giảm. Vậy nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vì sao người cao tuổi lại hay mất ngủ? Mất ngủ có thể do nguyên nhân sinh lý hoặc nguyên nhân bệnh lý
6p
demnammopho123
15-07-2013
18
3
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=1bd83kt1lfi18opooo8j6aq8b2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Kĩ thuật bào trì
-
Bảo trì là các công việc cần thiết nhằm mục đích đưa thiết bị khôi phục lại các tính năng như thiết kế ban đầu. Sau một thời gian làm việc thiết bị không còn đảm bảo tính năng, công suất làm việc như lúc ban đầu hoặc do thời gian làm việc quá lâu khiến cho thiết bị hư hỏng, cũng có thể do sự cố bất thường làm thiết bị dừng hẳn khi đó phải tiến hành bảo trì sửa chữa.
35p huynhcuong9181 21-09-2012 264 132 Download
-
Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thiết kế - kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét (p1)', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
40p doroxon 07-08-2010 632 326 Download
-
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã làm cho máy tính hiện diện ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, máy tính đã trở nên phổ biến hơn trong các gia đình để phục vụ các nhu cầu về công việc và giải trí của con người.
74p aluze1991 20-10-2012 330 162 Download
-
Đề tài: Tìm hiểu về An ninh mạng và một số kĩ thuật phòng chống tấn công mạng do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về các bản tin bảo mật; phòng thủ bảo mật; báo cáo về tội phạm Internet;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
57p mandtit 05-09-2014 270 123 Download
-
Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính do Phạm Thanh Liêm biên soạn được dùng làm tài liệu giảng dạy cho hệ Trung học chuyên nghiệp, Kĩ thuật viên tin học và những người muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về phần cứng máy tính. Nội dung giáo trình gồm 10 chương lí thuyết và 3 bài thực hành. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc.
129p augi19 11-04-2012 398 107 Download
-
Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử phi tuyến gồm 15 chương bao gồm các chủ đề cơ bản về mạch điện tử phi tuyến, cập nhật các phương pháp khảo sát mạch điện tử phi tuyến. Giáo trình còn cung cấp cho bạn đọc các mô hình toán học và các công cụ phân tích khác nhau, giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận với các kiến thức hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.
160p meodomayman 01-08-2012 171 65 Download
-
Thanh Long là trái cây đặc sản, có giá trị xuất khẩu cao vì sự hấp dẫn về dạng hình, màu sắc, dinh dưỡng và hương vị. Để tăng thời gian bảo quản và bảo đảm chất lượng trái, cần chu ý một số đặc điểm sinh lý hóa trong quá trình chín của trái. Kích thước, trọng lượng và độ cứng trái: Thanh Long ra hoa đồng loạt theo từng lứa....
1p lequanghoang15 11-08-2010 110 57 Download
-
Bắt ốc đệm là bước đầu tiên và cực kì quan trọng trong việc lắp ráp máy tính. Nếu thiếu những chiếc ốc này, bo mạch chủ bị tiếp xúc với thành case và rất có khả năng sẽ “ra đi” do chạm mát ngay trong lần đầu bật máy. Một lưu ý nữa là không được bắt thừa ốc đệm sai vị trí các lỗ bắt ốc trên bo mạch chủ. Điều này cũng sẽ gây chạm mát khi bật máy.
52p tulip_12 15-01-2013 107 37 Download
-
Giới thiệu Klystron là một thiết bị quan trọng trong máy gia tốc tuyến tính. Nó có chức năng tạo ra vi sóng công suất lớn để gia tốc chùm điện tử. Ở trong bài báo cáo này, em đề cập tới quá trình điện tử đi trong Klystron, cụ thể ở đây là khoang tạo búi. Các công thức, phương trình thể hiện sự chuyển động đó. Đây cũng là các công thức chính để thiết kế một Klystron.
24p heront 28-11-2011 68 18 Download
-
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vô tuyến truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong đời sống mọi cá nhân trên thế giới.
61p samsung_12 07-05-2013 52 16 Download
-
Nguồn bức xạ hồng ngoại được dùng có hiệu quả cao trong kĩ thuật sấy các vật liệu mỏng (bánh tráng, các loại củ được sấy lát...) thường là những đèn gương. Sự phân bổ đường đẳng nhiệt của một đèn không đều dẫn đến làm cong vênh vật liệu. Để cho vật liệu được chiếu đều cần phải bố trí khoảng cách thích hợp giữa các nguồn đèn.
4p phalinh18 18-08-2011 54 12 Download
-
Deb Shinder Quản trị mạng - Có nhiều phương pháp để bảo mật CNTT khác nhau, chẳng hạn như bằng danh sách đen, danh sách trắng, các kỹ thuật dựa trên hành vi, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều tranh luận trong lĩnh vực bảo mật CNTT về tính hiệu quả của mỗi một phương pháp đó.
15p wiwinn 27-07-2013 27 4 Download
-
Chồn nhung đen còn có tên gọi là "hắc thốn", có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có nhiều ở vùng núi Andes, được Tây Ban Nha nhập vào nuôi cách đây hàng trăm năm. Sau được nuôi ở một số nước Châu âu, rồi phát triển sang Châu Á, chủ yếu nuôi nhiều ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Là loại động vật gậm nhấm, rất hiền lành, ăn tạp phong phú, có tính bầy đàn khá cao, nhút nhát và kém leo trèo. Toàn thân chồn được bao phủ bởi một lớp lông đen...
8p trac2_123 16-04-2013 42 3 Download
-
Có rất nhiều cách giúp người dùng có thể lấy lại quyền truy cập từ tài khoản người quản trị đã bị mật khẩu bảo vệ. Bài báo sau sẽ cung cấp cho bạn 2 cách tiện nhất để có thể lấy lại tài khoản của mình mà không cần mật khẩu. Cách thứ nhất rất nhanh chóng và dễ dàng nhưng bạn chỉ có thể áp dụng với hệ điều hành Windows XP. Nếu người dùng sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Vista, hãy bỏ qua 3 đoạn văn bản dưới đây. Windows XP có một...
9p wiwinn 27-07-2013 25 3 Download
-
Chùa Giác Viên là một di tích kiến trúc được tôn tạo vào khoảng đầu thế kỉ XIX tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Các bao lam chạm khắc ở chùa Giác Viên là một công trình nghệ thuật tiêu biểu, mang dấu ấn dân tộc rõ nét, khá điển hình về mĩ thuật ở vùng đất phương Nam. Do đó, việc nghiên cứu, phổ biến và bảo tồn vốn quý nghệ thuật dân tộc là điều cần thiết và cấp bách đối với mỗi chúng ta trong giai đoạn hiện nay.
7p tieuthi300610 28-03-2018 4 1 Download
-
CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin.
19p iiduongii6 17-04-2011 1199 588 Download
-
Tiểu liệu nghiên cứu Kĩ thuật chăn nuôi gà đẻ. Chăn nuôi gà giữ vị trí quan trọng trong ngành chăn nuôi. Trứng gà là sản phẩm thiết yếu, có giá trị dinh dưỡng cao với rất nhiều công dụng: bảo vệ não, tăng cường trí nhớ, bảo vệ gan, đề phòng ung thư, làm chậm suy thoái, làm đẹp da… Đối với người chăn nuôi, nguồn thu nhập mà trứng gà mang lại là không hề nhỏ.
19p adamantium 15-10-2010 758 254 Download
-
Cách sửa xe máy khi bị sặc xăng Bugi thường nằm ở vị trí rất dễ tháo lắp. Nếu hỗn hợp xăng và khí đưa vào buồng đốt có tỷ lệ xăng quá cao thì sẽ không cháy được, mặc dù vẫn có tia lửa điện từ bugi. Hiện tượng này gọi là sặc xăng, nó làm cho buồng đốt và bugi bị ướt, máy không nổ được. Nguyên nhân Thông thường, các lỗi phát sinh từ bộ chế hòa khí. Chẳng hạn như mức xăng trong bình điều tiết quá cao, gic-lơ chính có cỡ lớn hơn tiêu chuẩn,...
23p thanhnguyenviet5589 13-09-2012 474 211 Download
-
Nuôi trồng phục vụ xuất khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ngành thủy sản - một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt nam không ngừng tăng trong suốt mấy thập niên vừa qua. Tuy nhiên, đầu tư kĩ thuật để nâng cao sản lượng thủy sản nuôi vẫn chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển.
78p trungomen 02-06-2011 509 190 Download
-
Ngày nay , với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin , các tiến bộ khoa học kĩ thuật được ứng dụng rộng rãi đến mọi mặt của đời sống con người từ thông thường như học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin …, đến phức tạp như bảo mật thông tin, an ninh hệ thống, quốc phòng. Từ đó tạo nên 1 cuộc cách mạng mạnh mẽ, sâu rộng.
48p thosan1340 13-06-2011 482 184 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Báo cáo quản trị marketing
- Báo cáo tốt nghiệp quản trị kinh doanh
- Báo cáo thực tập quản trị mạng
- Báo cáo quản trị
- Nghệ thuật lãnh đạo quản trị tài chính
- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
- Kỹ thuật bảo vệ rừng
- Cài đặt và bảo trì máy tính
- Vẽ kĩ thuật cơ khí
- Bài tập kĩ thuật điện
- Kĩ thuật điện tử
- Bảo trì máy tính
- Bảo trì Website
- Báo cáo chính trị học
- Kĩ thuật lập trình
- Bảo trì hệ thống
- Bảo trì hệ thống máy tính
- Công việc nhân viên bảo trì
- Kĩ năng biên tập báo
- Nghệ thuật quản trị

markdown:
# Kĩ thuật bào trì
**Kĩ thuật bào trì**
-
Bảo trì là các công việc cần thiết nhằm mục đích đưa thiết bị khôi phục lại các tính năng như thiết kế ban đầu. Sau một thời gian làm việc thiết bị không còn đảm bảo tính năng, công suất làm việc như lúc ban đầu hoặc do thời gian làm việc quá lâu khiến cho thiết bị hư hỏng, cũng có thể do sự cố bất thường làm thiết bị dừng hẳn khi đó phải tiến hành bảo trì sửa chữa.
35p
huynhcuong9181
21-09-2012
264
132
Download
-
Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thiết kế - kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét (p1)', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
40p
doroxon
07-08-2010
632
326
Download
-
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã làm cho máy tính hiện diện ở rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, máy tính đã trở nên phổ biến hơn trong các gia đình để phục vụ các nhu cầu về công việc và giải trí của con người.
74p
aluze1991
20-10-2012
330
162
Download
-
Đề tài: Tìm hiểu về An ninh mạng và một số kĩ thuật phòng chống tấn công mạng do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về các bản tin bảo mật; phòng thủ bảo mật; báo cáo về tội phạm Internet;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
57p
mandtit
05-09-2014
270
123
Download
-
Giáo trình Bảo trì và quản lý phòng máy tính do Phạm Thanh Liêm biên soạn được dùng làm tài liệu giảng dạy cho hệ Trung học chuyên nghiệp, Kĩ thuật viên tin học và những người muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về phần cứng máy tính. Nội dung giáo trình gồm 10 chương lí thuyết và 3 bài thực hành. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc.
129p
augi19
11-04-2012
398
107
Download
-
Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử phi tuyến gồm 15 chương bao gồm các chủ đề cơ bản về mạch điện tử phi tuyến, cập nhật các phương pháp khảo sát mạch điện tử phi tuyến. Giáo trình còn cung cấp cho bạn đọc các mô hình toán học và các công cụ phân tích khác nhau, giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận với các kiến thức hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.
160p
meodomayman
01-08-2012
171
65
Download
-
Thanh Long là trái cây đặc sản, có giá trị xuất khẩu cao vì sự hấp dẫn về dạng hình, màu sắc, dinh dưỡng và hương vị. Để tăng thời gian bảo quản và bảo đảm chất lượng trái, cần chu ý một số đặc điểm sinh lý hóa trong quá trình chín của trái. Kích thước, trọng lượng và độ cứng trái: Thanh Long ra hoa đồng loạt theo từng lứa....
1p
lequanghoang15
11-08-2010
110
57
Download
-
Bắt ốc đệm là bước đầu tiên và cực kì quan trọng trong việc lắp ráp máy tính. Nếu thiếu những chiếc ốc này, bo mạch chủ bị tiếp xúc với thành case và rất có khả năng sẽ “ra đi” do chạm mát ngay trong lần đầu bật máy. Một lưu ý nữa là không được bắt thừa ốc đệm sai vị trí các lỗ bắt ốc trên bo mạch chủ. Điều này cũng sẽ gây chạm mát khi bật máy.
52p
tulip_12
15-01-2013
107
37
Download
-
Giới thiệu Klystron là một thiết bị quan trọng trong máy gia tốc tuyến tính. Nó có chức năng tạo ra vi sóng công suất lớn để gia tốc chùm điện tử. Ở trong bài báo cáo này, em đề cập tới quá trình điện tử đi trong Klystron, cụ thể ở đây là khoang tạo búi. Các công thức, phương trình thể hiện sự chuyển động đó. Đây cũng là các công thức chính để thiết kế một Klystron.
24p
heront
28-11-2011
68
18
Download
-
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vô tuyến truyền hình, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong đời sống mọi cá nhân trên thế giới.
61p
samsung_12
07-05-2013
52
16
Download
-
Nguồn bức xạ hồng ngoại được dùng có hiệu quả cao trong kĩ thuật sấy các vật liệu mỏng (bánh tráng, các loại củ được sấy lát...) thường là những đèn gương. Sự phân bổ đường đẳng nhiệt của một đèn không đều dẫn đến làm cong vênh vật liệu. Để cho vật liệu được chiếu đều cần phải bố trí khoảng cách thích hợp giữa các nguồn đèn.
4p
phalinh18
18-08-2011
54
12
Download
-
Deb Shinder Quản trị mạng - Có nhiều phương pháp để bảo mật CNTT khác nhau, chẳng hạn như bằng danh sách đen, danh sách trắng, các kỹ thuật dựa trên hành vi, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều tranh luận trong lĩnh vực bảo mật CNTT về tính hiệu quả của mỗi một phương pháp đó.
15p
wiwinn
27-07-2013
27
4
Download
-
Chồn nhung đen còn có tên gọi là "hắc thốn", có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có nhiều ở vùng núi Andes, được Tây Ban Nha nhập vào nuôi cách đây hàng trăm năm. Sau được nuôi ở một số nước Châu âu, rồi phát triển sang Châu Á, chủ yếu nuôi nhiều ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Là loại động vật gậm nhấm, rất hiền lành, ăn tạp phong phú, có tính bầy đàn khá cao, nhút nhát và kém leo trèo. Toàn thân chồn được bao phủ bởi một lớp lông đen...
8p
trac2_123
16-04-2013
42
3
Download
-
Có rất nhiều cách giúp người dùng có thể lấy lại quyền truy cập từ tài khoản người quản trị đã bị mật khẩu bảo vệ. Bài báo sau sẽ cung cấp cho bạn 2 cách tiện nhất để có thể lấy lại tài khoản của mình mà không cần mật khẩu. Cách thứ nhất rất nhanh chóng và dễ dàng nhưng bạn chỉ có thể áp dụng với hệ điều hành Windows XP. Nếu người dùng sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Vista, hãy bỏ qua 3 đoạn văn bản dưới đây. Windows XP có một...
9p
wiwinn
27-07-2013
25
3
Download
-
Chùa Giác Viên là một di tích kiến trúc được tôn tạo vào khoảng đầu thế kỉ XIX tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Các bao lam chạm khắc ở chùa Giác Viên là một công trình nghệ thuật tiêu biểu, mang dấu ấn dân tộc rõ nét, khá điển hình về mĩ thuật ở vùng đất phương Nam. Do đó, việc nghiên cứu, phổ biến và bảo tồn vốn quý nghệ thuật dân tộc là điều cần thiết và cấp bách đối với mỗi chúng ta trong giai đoạn hiện nay.
7p
tieuthi300610
28-03-2018
4
1
Download
-
CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin.
19p
iiduongii6
17-04-2011
1199
588
Download
-
Tiểu liệu nghiên cứu Kĩ thuật chăn nuôi gà đẻ. Chăn nuôi gà giữ vị trí quan trọng trong ngành chăn nuôi. Trứng gà là sản phẩm thiết yếu, có giá trị dinh dưỡng cao với rất nhiều công dụng: bảo vệ não, tăng cường trí nhớ, bảo vệ gan, đề phòng ung thư, làm chậm suy thoái, làm đẹp da… Đối với người chăn nuôi, nguồn thu nhập mà trứng gà mang lại là không hề nhỏ.
19p
adamantium
15-10-2010
758
254
Download
-
Cách sửa xe máy khi bị sặc xăng Bugi thường nằm ở vị trí rất dễ tháo lắp. Nếu hỗn hợp xăng và khí đưa vào buồng đốt có tỷ lệ xăng quá cao thì sẽ không cháy được, mặc dù vẫn có tia lửa điện từ bugi. Hiện tượng này gọi là sặc xăng, nó làm cho buồng đốt và bugi bị ướt, máy không nổ được. Nguyên nhân Thông thường, các lỗi phát sinh từ bộ chế hòa khí. Chẳng hạn như mức xăng trong bình điều tiết quá cao, gic-lơ chính có cỡ lớn hơn tiêu chuẩn,...
23p
thanhnguyenviet5589
13-09-2012
474
211
Download
-
Nuôi trồng phục vụ xuất khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ngành thủy sản - một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt nam không ngừng tăng trong suốt mấy thập niên vừa qua. Tuy nhiên, đầu tư kĩ thuật để nâng cao sản lượng thủy sản nuôi vẫn chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển.
78p
trungomen
02-06-2011
509
190
Download
-
Ngày nay , với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin , các tiến bộ khoa học kĩ thuật được ứng dụng rộng rãi đến mọi mặt của đời sống con người từ thông thường như học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin …, đến phức tạp như bảo mật thông tin, an ninh hệ thống, quốc phòng. Từ đó tạo nên 1 cuộc cách mạng mạnh mẽ, sâu rộng.
48p
thosan1340
13-06-2011
482
184
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Báo cáo quản trị marketing](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-quan-tri-marketing.html) [Báo cáo tốt nghiệp quản trị kinh doanh](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-tot-nghiep-quan-tri-kinh-doanh.html) [Báo cáo thực tập quản trị mạng](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-thuc-tap-quan-tri-mang.html) [Báo cáo quản trị](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-quan-tri.html) [Nghệ thuật lãnh đạo quản trị tài chính](http://tailieu.vn/tag/nghe-thuat-lanh-dao-quan-tri-tai-chinh.html) [Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ](http://tailieu.vn/tag/bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue.html) [Kỹ thuật bảo vệ rừng](http://tailieu.vn/tag/ky-thuat-bao-ve-rung.html) [Cài đặt và bảo trì máy tính](http://tailieu.vn/tag/cai-dat-va-bao-tri-may-tinh.html) [Vẽ kĩ thuật cơ khí](http://tailieu.vn/tag/ve-ki-thuat-co-khi.html) [Bài tập kĩ thuật điện](http://tailieu.vn/tag/bai-tap-ki-thuat-dien.html) [Kĩ thuật điện tử](http://tailieu.vn/tag/ki-thuat-dien-tu.html) [Bảo trì máy tính](http://tailieu.vn/tag/bao-tri-may-tinh.html) [Bảo trì Website](http://tailieu.vn/tag/bao-tri-website.html) [Báo cáo chính trị học](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-chinh-tri-hoc.html) [Kĩ thuật lập trình](http://tailieu.vn/tag/ki-thuat-lap-trinh.html) [Bảo trì hệ thống](http://tailieu.vn/tag/bao-tri-he-thong.html) [Bảo trì hệ thống máy tính](http://tailieu.vn/tag/bao-tri-he-thong-may-tinh.html) [Công việc nhân viên bảo trì](http://tailieu.vn/tag/cong-viec-nhan-vien-bao-tri.html) [Kĩ năng biên tập báo](http://tailieu.vn/tag/ki-nang-bien-tap-bao.html) [Nghệ thuật quản trị](http://tailieu.vn/tag/nghe-thuat-quan-tri.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=f84in1fl53ldalps57dusju0m0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly