markdown:
# Điều hòa không khí và thông gió P12
Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17
lượt xem 77
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20091030/hoang1/80x100/dieu_hoa_khong_khi_va_thong_gio_p12_8206.jpg)
##
Điều hòa không khí và thông gió P12
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Điều hòa không khí và thông gió P12
- CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI 12.1 THÔNG GIÓ 12.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió • Khái niệm Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ. Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý. • Mục đích của thông gió Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm: - Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2. - Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài - Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người - Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn. • Phân loại 1. Theo hướng chuyển động của gió Người ta chia ra các loại sau : - Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp Quaûcáp tú Phoì g n Cæ thaí ai í gi oï gi oï Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn. - Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Quaûhuï tt Phoì g n Cæ l áú a íy gi oï gi oï 253
- Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào. - Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Quaûhut tï Quaûcáp tú Phoì g n gi oï gi oï Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn. 2. Theo động lực tạo ra thông gió - Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên - Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng ngoại lực tức là sử dụng quạt. 3. Theo phương pháp tổ chức - Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình - Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn. 4. Theo mục đích - Thông gió bình thường : Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người. - Thông gió sự cố : Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục các sự cố xảy ra. + Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất : Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài. + Khi xảy ra hoả hoạn : Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng. Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố. 12.1.2 Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính toán phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi...vv. 12.1.2.1 Lưu lượng thông gió khử khí độc Các chất độc hại phát sinh thường gặp nhất là trong các nhà máy công xưởng sản xuất. Trong sinh hoạt các chất độc hại có thể phát sinh ở những khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vệ sinh. Các loại chất độc có hại trong công nghiệp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân sau đây: a. Phát sinh do các phản ứng hoá học trong quá trình sản xuất, quá trình cháy nhiên liệu. 254
- b. Phát sinh do quá trình vi sinh hoá c. Bốc hơi từ bề mặt thoáng của các bồn, bể chứa hoá chất. d. Bốc hơi từ bề mặt vật có sơn phủ các hoá chất độc hại. e. Rò rỉ từ thiết bị và đường ống. • Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng thông gió được xác định theo công thức sau đây: G L= (12-1) , m3 / h yc − yo trong đó G - Lượng chất độc hại tỏa ra phòng, g/h yc - Nồng độ cho phép của chất độc hại (tham khảo bảng 12.1), g/m3 yo - Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3. Nồng độ chất độc thổi vào phòng rất nhỏ có thể bỏ qua. G L= (12-2) , m3 / h yc Trong công thức trên, lượng chất độc hại phát sinh trong phòng rất khó xác định bằng lý thuyết. Người ta đã xây dựng nhiều công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực tế sẽ có nhiều sai sót. - Đối với các chất độc hại phát sinh ra do phản ứng hoá học hoặc phản ứng vi sinh hoá thì có thể xác định theo lý thuyết. Tuy nhiên thực tế có sai sót đáng kể do phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia và các điều kiện cụ thể của phản ứng, loại nguyên liệu sử dụng vv... - Đối với các nguồn gây độc khác cũng phụ thuộc tình trạng bề mặt, tốc độ gió, nhiệt độ phòng, diện tích bề mặt thoáng, khe hở rò rỉ vv.. Vì vậy cách tốt nhất để xác định lượng chất độc phát sinh là bằng thực nghiệm. Trong nhiều trường hợp cần khảo sát tại chỗ nồng độ các chất độc trong không khí và sự hao hụt theo thời gian của các chất để xác định lượng chất độc phát sinh. Bảng 12.1: Nồng độ cho phép của một số chất TT Tên chất Nồng độ cho TT Tên chất Nồng độ cho phép phép mg/m3 mg/m3 1 Acrolein 2 19 Đicloetan 10 2 Amoniac 2 20 Đivinin 100 3 Ancolmetylic 50 21 Ete etylic 300 4 Anilin 5 22 Etylen oxit 1 5 Axeton 200 23 Hidrosunfua 100 6 Axit acetic 5 24 Iot 1 7 Axit nitric 5 25 Kẽm oxit 5 8 Axit sunfuric 2 26 Magie oxit 15 9 Bezen 50 27 Metylenclorua 50 10 Cacbon monooxit 30 28 Naphtalen 20 11 Cacbon dioxit 1%o 29 Nicotin 0,5 12 Clo 0,1 30 Nitơ oxit 5 13 Clodioxit 1 31 Ôzôn 0,1 14 Clobenzen 50 32 Phênôn 5 15 Dầu hoả 300 33 Bụi thuốc lá, chè 3 16 Dầu thông 300 34 Bụi có SiO2 1 17 Đioxit sunfua 20 35 Bụi xi măng, đất 6 255
- 18 Điclobezen 20 12.1.2.2 Lưu lượng thông gió khử khí CO2 Khí CO2 phát sinh trong phòng chủ yếu là do hoạt động sống của cơ thể con người thải ra. Ngoài ra CO2 có thể sinh ra do các phản ứng đặc biệt khác. Trong phần này chỉ tính đến lượng CO2 phát sinh do con người thải ra. Lưu lượng không khí thông gió cần thiết để thải khí CO2 do con người toả ra tính trong 1 giờ được xác định như sau: VCO2 , m3/h.người l= (12-3) β−a Ở đây : VCO2 - là lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người β - Nồng độ CO2 cho phép, % thể tích. Thường chọn β = 0,15 a - Nồng độ CO2 trong không khí môi trường xung quanh, % thể tích. Thường chọn a=0,03%. l - Lưu lượng không khí cần cấp, m3/h.người Lượng CO2 do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động, nên lưu lượng thông gió thải CO2 cũng phụ thuộc vào cường độ lao động. Bảng 12.2: Lưu lượng thông gió thải CO2 cần thiết cho 01 người l, m3/h.người Cường độ vận động VCO2, 3 m /h.người β = 0,1 β = 0,15 - Nghỉ ngơi 0,013 18,6 10,8 - Rất nhẹ 0,022 31,4 18,3 - Nhẹ 0,030 43,0 25,0 - Trung bình 0,046 65,7 38,3 - Nặng 0,074 106,0 61,7 Bảng 12.3: Lượng khí tươi cần cung cấp khi có hút thuốc Mức độ hút thuốc, Lượng không khí tươi cần cung cấp, m3/h.người điếu/h.người 0,8 ÷ 1,0 13 ÷ 17 1,2 ÷ 1,6 20 ÷ 26 2,5 ÷ 3 42 ÷ 51 3 ÷ 5,1 51 ÷ 85 12.1.2.3 Lưu lượng thông gió thải ẩm thừa Ẩm thừa phát sinh trong phòng do nhiều nguyên nhân và đã được giới thiệu tính toán trong chương 3, đó chính là lượng ẩm thừa. Căn cứ vào lượng ẩm thừa có thể xác định lưu lượng thông gió thải ẩm thừa như sau : Wt , m3/h L= (12-4) ρ KK .(d max − d o ) Wt - Lượng hơi nước toả ra phòng, kg/h dmax - Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng, kg/kg do - Dung ẩm của không khí thổi vào phòng, kg/kg ρKK - Khối lượng riêng của không khí, kg/m3 256
- 12.1.2.4 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa Nhiệt thừa tính toán thông gió có khác với nhiệt thừa tính toán điều hoà không khí do chế độ nhiệt điều hoà và thông gió có khác nhau. Đối với chế độ điều hoà nhiệt độ trong phòng khá thấp, nhưng đối với thông gió, do gió cấp không qua xử lý lạnh nên yêu cầu về nhiệt độ phòng trong trường hợp này phải cao hơn. Hiện nay vẫn chưa có các số liệu tiêu chuẩn về chế độ nhiệt thông gió. Vì vậy một cách gần đúng chấp nhận lấy nhiệt thừa QT tính toán theo chế độ điều hoà để tính thông gió và do đó lưu lượng thông gió tính được sẽ cao hơn yêu cầu, có thể coi đó là hệ số dự trữ. Lưu lượng gió thải nhiệt : QT , m3/h L= (12-5) ρ KK .(I R − I V ) QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/h Ir, Iv - Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng. Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức : QT , m3/h L= (12-6) 0,24.ρ KK .(t R − t V ) tr, tv - Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng, oC Nhiệt dung riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg.oC Khi tính toán cần lưu ý: - Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất. - Nhiệt độ không khí vào phải thoả mãn điều kiện vệ sinh tv > tT - a . Giá trị a tuỳ thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi nêu ở chương 4. - Nhiệt độ không khí ra : Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng. Nếu miệng hút đặt cao thì tính theo công thức sau : tR = tT + β(H-Z) (12-7) H - Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút, m Z - Chiều cao vùng làm việc, m β - Gradien nhiệt độ theo chiều cao. + Thông thường : β = 0,2 ÷ 1,5 oC/m + Đối với rạp hát, rạp chiếu bóng : β = 0,2 ÷ 0,3 : β = 0,4 ÷ 1,0 + Đối với xưởng nguội + Đối với xưởng nóng : β = 1 ÷ 1,5 12.1.2.5 Lưu lượng thông gió khử bụi Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức: Gb , m3/h L= (12-8) SC − So trong đó: Gb - Lượng bụi thải ra phòng, g/h Sc - Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3 So - Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3 257
- 12.1.3 Bội số tuần hoàn Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung mà không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn. Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian. L K= , Lần/giờ (12-9) V trong đó K - Bội số tuần hoàn, lần/giờ L - Lưu lượng không khí cấp vào phòng, m3/h V - Thể tích gian máy, m3 Bội số tuần hoàn cho trong các tài liệu. Việc xác định lưu lượng gió theo bội số tuần hoàn khá thuận lợi trên thực tế. Bảng 12-3 : Bội số tuần hoàn K (lần/giờ) và lưu lượng gió thông gió, m3/h TT Khu vực thông gió Nhiệt độ tT, Bội số tuần hoàn hoặc lưu o lượng gió tuần hoàn (m3/h) C Hút ra Thổi vào Nhà ở Phòng ở hộ gia đình (tính cho 1m2 diện 18 ÷ 20 1 (3) - tích sàn) 2 Nhà bếp (60) - 15 3 Phòng tắm (25) - 25 4 Phòng vệ sinh (xí, tiểu) (25) - 16 5 Phòng vệ sinh : Tắm và xí tiểu (50) - 25 6 Phòng vệ sinh chung (50) - 16 7 Phòng sinh hoạt tập thể trong ký túc xá, 6 - 18 phòng học chung Khách sạn 8 Phòng ngủ (tính cho 1 người) (30) - 20 9 Khu vệ sinh riêng - Phòng 1 giường (50) - 25 - Phòng 2 giường (60) - 25 10 Khu vệ sinh chung - Cho 1 chậu xí (50) - 16 - Cho 1 chậu tiểu (25) - 16 Bệnh xá, trạm xá 11 Phòng bệnh nhân (tính cho 1 giường) (40) 20 12 Phòng phụ 2 1,5 25 13 Phòng cho trẻ sơ sinh bú 2 1,5 22 14 Phòng bác sĩ 1 1 20 15 Phòng X quang, chiếu xạ 4 3 20 16 Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, khử trùng 3 1 18 17 Phòng vật lý trị liệu, răng hàm mặt 3 2 20 18 Nhà xác 3 - 2 Công trình thể thao 19 Phòng tập luyện, thi đấu - Cho 1 vận động viên - (80) 15 - Cho khán giả - (20) 15 20 Bể bơi trong nhà - (20) 26 21 Phòng thay quần áo cạnh bể bơi 2 - 20 258
- 22 Phòng nghỉ của VĐ viên, lớp học 18 2 2 23 Khu vệ sinh 23 (100) Rạp hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ 24 Phòng khán giả 16 Theo tính 25 Hành lang 16 toán 2 26 Căng tin 18 5 - 27 Phòng hút thuốc 16 10 - 28 Phòng vệ sinh (tính cho 1 chậu xí hoặc 16 (100) chậu tiểu) 29 Phòng nghỉ của nhạc công 18 5 3 30 Phòng máy chiếu phim 16 3 3 3 * Ghi chú các số liệu trong dấu () có đơn vị là m /h.người 12.2 CÁC HÌNH THỨC THÔNG GIÓ 12.2.1 Thông gió tự nhiên Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt thừa hoặc tổng hợp cả hai. Thông gió tự nhiên bao gồm : - Thông gió do thẩm lọt - Thông gió do khí áp : nhiệt áp và áp suất gió - Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn 12.2.1.1 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chổ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà H 2 = h 2.(γ N − γ T) F2 Mæ âàóg aï cnp ï Vuì g trung hoaì n t ,γ t ,γ T T N N F1 H1 = h1.(γ N − γ T) Hình 12.1 : Nguyên lý thông gió do nhiệt áp 259
- Trên hình 12.1 biểu thị sự phân bố chênh lệch cột áp trong nhà và ngoài trời. - Cột áp tạo nên sự chuyển động đối lưu không khí là: H = g.h.(ρN - ρT ) (12-10) h = h1 + h2 - Là khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng, kg/m3 - Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (12-11) - Cột áp xả khí ra khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) (12-12) Tốc độ không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải : 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) 2.H 1 ω1 = = , m/s (12-13) ρN ρN 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) 2.H 2 ω2 = = , m/s (12-14) ρT ρT - Lưu lượng không khí qua các cửa là : L1 = F1.ω1.µ1 (12-15) L2 = F2.ω2.µ2 (12-16) F1, F2 : Diện tích cửa vào và cửa thải, m2 µ1, µ2 : Hệ số lưu lượng của cửa vào và cửa thải. Thay vào ta có: 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 1 = F1 .µ 1 . ρN (12-17) 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 2 = F2 .µ 2 . ρT (12-18) Ở chế độ ổn định ta có L1 = L2 hay: F1.ω1.µ1 = F2.ω2.µ2 (12-19) Từ đây ta rút ra : F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 (12-20) . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Giải hệ phương trình h = h1 + h2 F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng không khí trao đổi trong trường hợp này là : Lưu lượng không khí trao đổi phụ thuộc vào độ cao h và độ chênh mật độ giữa bên trong và ngoài. 260
- 2gh(ρ N − ρ T ) , m3/s L= (12-21) ρN ρT + (F1µ1 ) (F2µ 2 ) 2 2 Trường hợp đặc biệt khi F1 = F2 và µ1 = µ2 2.g.h(ρ N − ρ T ) , m3/s L = F.µ. (12-22) ρ N + ρT 12.2.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu : - Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. - Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy. Hình 12.1: Phân bố áp suất dưới tác dụng của gió Cột áp (hay độ chân không) do gió tạo ra tại một vị trí so với áp suất khí quyển có thể xác định theo công thức: ρ N .ωg 2 , kG/m2 H g = K kd . (12-23) 2 Kkđ - Hệ số khí động ωg - Tốc độ gió, m/s ρN - Khối lượng riêng của không khí bên ngoài trời, kg/m3 Hệ số Kkđ được xác định bằng thực nghiệm, người ta tạo ra những luồng gió gió thổi vào các mô hình các công trình đó rồi đo áp suất phân bố trên các điểm cần xét trên mô hình rồi dựa vào lý thuyết tương tự suy ra áp suất trên công trình thực. Ta nhận thấy phía mặt đón gió cột áp do gió tạo ra dương và ngược lại phía khuất gió có cột áp âm. Vì vậy hệ số khí động phía đón gió có giá trị dương và phía khuất gió có giá trị âm. Hệ số khi động thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hướng gió thổi so với mặt đón gió và khoảng cách giữa các nhà lân cận. Trong trường hợp chung, có thể lấy hệ số Kkđ được lấy như sau: - Phía đầu gió: Kmax = 0,8 thường lấy k = 0,5 ÷ 0,6 - Phía khuất gió: Kmin = - 0,75 thường lấy k = - 0,3 261
- Hệ số Kkđ không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ thuộc vào góc thổi của không khí vào so với nhà, hình dạng nhà và vị trí tương đối giữa các nhà với nhau, điều này có thể thấy ở hình 12-2 Nhiệm vụ của bài toán tính thông gió là xác định lưu lượng thông gió của công trình dưới tác dụng của gió. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra. 1) Trường hợp có 2 cửa Giả sử phân xưởng có 02 cửa chênh lệch độ cao giữa tâm của chúng là H. Coi khối lượng riêng không khí bên ngoài và bên trong không đổi . Chúng ta tính cho trường hợp bên trong phòng không có nhiệt thừa QT = 0, do đó tT = tN và γT = γN = γ (hay ρN = ρT = ρ). Hệ số khí động ở cửa (1) là K1 và ở cửa (2) là K2 . Chọn mặt phẳng x-x qua tâm cửa (1) làm chuẩn, áp suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (1) là: ρ.ωg 2 p1 = K 1 . (12-24) 2 Gọi px là áp suất bên trong nhà trên mặt phẳng x-x. Như vậy hiệu áp suất ở cửa (1) là: ∆p1 = p1 - px (12-25) Ap suất bên trong và bên ngoài của cửa 2 là: PT(2) = px - H.γ (12-26) PN(2) = p2 - H.γ (12-27) Ap suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (2) được xác định như sau: ρ.ωg 2 p2 = K 2 . (12-28) 2 Hiệu áp suất bên trong và bên ngoài cửa (2): ∆p2 = pT(2) - pN(2) = px - p2 (12-29) - Phương trình cân bằng lưu lượng cho cửa (1) và cửa (2): 2.(p1 − p x ) 2.(p x − p 2 ) L = µ 1 .F1 . = µ 2 .F2 . (12-30) ρ ρ Từ đây rút ra: µ1 .F12 .p1 + µ 2 .F2 .p2 2 2 px = (12-31) 2 µ1 .F12 + µ 2 .F2 2 2 2 p1 − p 2 2 L = µ 1 .µ 2 .F1 .F2 . (12-32) .22 ρ µ 1 .F1 + µ 2 .F22 2 Đặt F2/F1 = β, ta có: µ1 .p1 + µ 2 .β 2 .p2 2 px = (12-33) 2 µ1 + µ 2 .β 2 2 2 2 p1 − p 2 L = µ 1 .µ 2 .F2 . (12-34) .2 ρ µ 1 + µ 2 .β 2 2 262
- Nếu cửa gió vào và ra tương tự nhau tức µ1 = µ2 = µ thì: p1 + p2 .β 2 px = (12-35) 1+ β 2 2 p1 − p 2 L = µ.F2 . (12-36) . ρ 1+ β2 Từ công thức trên ta có thể suy ra như sau: - Nếu cửa 1 đóng F1 = 0 : px = p2 - Nếu cửa 2 đóng F2 = 0 : px = p1 p1 + p2 px = - Nếu F1 = F2 thì : 2 Như vậy, khi thay đổi diện tích các cửa thì áp suất bên trong phòng tại tiết diện x-x thay đổi trong khoảng từ p1 đến p2 . p - γ.H p -γ.H 2 x (2) H Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p (1) p 1 x x x Hình 12.3 2) Trường hợp có nhiều cửa Xét trường hợp thường gặp khi phân xưởng có 04 cửa . Giả sử đã biết được tốc độ gió tại các cửa, hệ số khí động của chúng, ta sẽ xác định được áp suất dư do gió tạo ra ở các cửa là: ρ.ωgi 2 , N/m2 pi = K i . (12-37) 2 Ta đang xét trường hợp không có nhiệt thừa nên có thể coi áp suất dư px trong phong không đổi theo độ cao, tức là áp suất bên trong phòng tại các cửa đều bằng nhau. 263
- p p (2) (4) 4 2 Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p = p = const x (1) (3) p p 1 3 Hình 12.4 Ap dụng định luật Becnuli cho dòng qua các cửa ta có: v i2 ∆p = pi − px = ρ. , N/m2 (12-38) 2 trong đó vi là tốc độ chuyển động của dòng không khí qua cửa i, m/s Hay: 2 vi = ( pi − p x ) , m/s (12-39) ρ Ta có phương trình cân bằng lưu lượng cho phân xưởng: L1 + L2 = L3 + L4 (12-40) Hay: µ1.F1.v1 + µ2.F2.v2 = µ3.F3.v3 + µ4.F4.v4 (12-41) Thay giá trị tốc độ vào ta có: 2 2 2 2 µ 1 .F1 . .(p1 − p x ) + µ 2 .F2 . .(p 2 − p x ) = µ 3 .F3 . .(p x − p3 ) + µ 4 .F4 . .(p x − p 4 ) ρ ρ ρ ρ Giả sử tất cả các cửa giống nhau về cấu trúc, tức các hệ số µ giống nhau, rút gọn phương trình ta có: F1. p1 − px + F2 . p2 − px = F3 . px − p3 + F4 . px − p4 (12-43) Giải phương trình (12-43) ta sẽ tìm được áp suất dư trong phòng px và thay vào (12-42) sẽ xác định được lưu lượng gió trao đổi trong trường hợp này. 12.2.2 Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dựng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra . Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm. Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được. Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình. Các kênh gió thường được bố trí kín bên trong các kết cấu xây dựng. Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng. Để tránh hiện tượng quẩn gió các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m. Cột áp do kênh gió tạo nên là: H = g.h. (ρN - ρT ), N/m2 264
- Cột áp do kênh tạo nên cũng phụ thuộc mùa và có giá trị lớn về mùa đông. Về phía bên trong người ta sử dụng các miệng hút có tính chất trang trí kết hợp . Với hệ thống này không cần phải thực hiện thổi gió vào phòng mà nhờ thông gió thẩm lọt để bù lại lượng gió thoát ra. Việc tính độ cao kênh gió được thực hiện như sau: - Căn cứ vào lưu lượng thông gió yêu cầu, tiết diện kênh gió ta xác định được tốc độ gió: ω = L/F, m/s - Trên cơ sở tốc độ và tiết diện xác định tổng trở lực ∆p = Σ∆pcb + Σ∆pms - Chiều cao h phải đủ lớn để khắc phục trở lực đường ống, hay: H = g.h. (ρN - ρT ) > Σ∆pcb + Σ∆pms 12.3 THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC Thông gió nhờ quạt gọi là thông gió cưỡng bức. So với thông gió tự nhiên thông gió cưỡng bức có phạm vi hoạt động lớn hơn, hiệu quả cao hơn, có thể dễ dàng điều chỉnh và thay đổi lưu lượng thông gió cho phù hợp. Tuy nhiên thông gió cưỡng bức có chi phí đầu tư và vận hành khá lớn. 12.3.1. Thông gió cục bộ 12.3.1.1. Thông gió hút cục bộ Mục đích: Hút thải ra ngoài những chất có hại ngay từ chổ phát sinh ra chúng, không cho lan toả ra xung quanh làm ô nhiễm không khí trong phòng. Ưu điểm của thông gió hút cục bộ so vơi thông gió tổng thể là ở chổ do hút ngay lập tức các chất độc hại tại nơi phát sinh nên lưu lượng thông gió nhỏ, giảm chi phí vận hành Thông gió hút cục bộ có nhiều kiểu dạng, dưới đây la một số kiểu thông gió cục bộ phổ biến nhất thường được sử dụng. 1. Tủ hút khí Tủ hút là nơi thực hiện các thao tác sản xuất phát sinh các chất độc hại. Chát độc hại phát sinh được hút vào bên trong tủ và thải ra bên ngoài. Các dạng tủ hút thường được sử dụng cho các trường hợp: Gia công nóng kim loại, mạ kim loại, dùng cho sơn các vật phẩm, dùng cho hàn, dùng cho các thí nghiệm có phát sinh các chất độc hại, dùng cho các quá trình sản xuất có sinh các chất độc hại khác. Tủ hút có cấu tạo rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp cụ thể . Cấu tạo chung bao gồm: bàn thao tác 1, là nơi gia công, chết tạo các chi tiết. Cửa lấy gió dùng để lấy gió từ bênnngoài vào bên trong tủ nhằm giảm nồng độ chất độc phát sinh trong tủ. Ống thoát gió ra ngoài 3, được nối thông với quạt có lưu lượng và cột áp đảm bảo yêu cầu. 265
- 3 2 1 Hình 12.5: Cấu tạo tủ hút 1- Bàn thao tác; 2- Cửa hút gió; 3- Ống thoát gió 2. Chụp hút Chụp hút là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến, thường được sử dụng để hút thải gió nóng, bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí . Chụp hút có thể lợi dụng lực hút tự nhiên hay cưỡng bức để hút gió. a. Chụp hút gió đặt trên các nguồn toả nhiệt Đối với chụp hút kiểu này, lực hút tạo nên do lực đẩy Acsimet. Không khí trên bề mặt nguồn toả nhiệt nóng nên nhẹ hơn và bốc lên cao đi vào các chụp hút gió và đi ra ngoài h F Hình 12.5: Chụp hút làm việc bằng sức hút tự nhiên Lưu lượng không khí hút có thể xác định theo thực nghiệm [1]: L = 0,65.3 Q.F 2 .h , m3/h Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s F - Diện tích bề mặt toả nhiệt, m2 h - Chiều cao từ mép dưới của chụp đến nguồn toả nhiệt., m. Công thức này áp dụng trong trường hợp h < 1,5. F , trong trường hợp này hầu hết khí bốc lên được hút vào chụp hút, tiết diện ngang của luồng coi như không đổi và bằng tiết diện của nguồn toả nhiệt - Trong trường hợp khoảng cách lớn do chuyển động khuyếch tán nên tiết diện luồng tăng, trong trường hợp này có thể tính lưu lượng và kích thước luồng như sau : - Lưu lượng : 266
- L z = 0,13.Z 3/ 2 .Q1/ 3 - Bề rộng hay đường kính luồng không khí ở khoảng cách z tính từ tiêu điểm của luồng (xem hình 12.6): dZ = 0,45.Z0,88, m trong đó: Z - Khoảng cách từ tiêu điểm luồng tới tiết diện đang xét, m Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s dz d y z 2d Hình 12.6: Luồng không khí bốc lên từ bề mặt toả nhiệt Từ công thức tính đường kính dz, có thể xác định được kích thước phểu cực tiểu khi biết được độ cao h tính từ bề mặt toả nhiệt lên miệng phểu hoặc ngược lại xách định được độ cao khi biết trước kích thước phểu. b. Chụp hút gió cưỡng bức Lưu lượng chụp hút cưỡng bức phụ thuộc vào lưu lượng quạt . Luồng không khí trước chụp hút cưỡng bức có các đặc điểm sau : - Sự thay đổi tốc độ trên trục của chụp hút phụ thuộc vào góc mở α của chụp. Góc mở càng lớn thì vận tốc tại tâm chụp vmax càng lớn so với vận tốc trung bình vTB + Đối với chụp có góc mở 90o : vmax = 1,65.vTB + Đối với chụp có góc mở 60o : vmax ≈ vTB - Vận tốc trung bình được xác định : L v TB = , m/s F - Vận tốc tại một điểm bất kỳ trong phần kéo dài của chụp như sau : + Đối với chụp tròn hoặc vuông: ro2 v xy = v max . 2 , m/s x + y2 + Đối với chụp chữ nhật có cạnh a > b h2 v xy = v max . , m/s 2 ⎡ ⎤ a ⎢ h + ( b − 0,5.a).y ⎥ ⎣ ⎦ 267
- α h ro y vmax vxy x F Hình 12.7: Luồng không khí trước chụp cưỡng bức c. Phểu hút Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi nặng, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy móc gia công cơ khí, máy dệt ..vv. Phểu được thiết kế như một bộ phận cấu thành của máy móc công nghệ. Để thải bụi ở các máy kích thước trung bình, tốc độ dòng phải lấy không nhỏ hơn 30 m/s và đường kính ống không nhỏ hơn 40mm 12.3.1.2 Thông gió thổi cục bộ Khi cần thông gió cho một khu vực nhỏ ví dụ như khu vực nhiệt độ cao và có nhiều chất độc hại người ta bố trí các miệng thổi gió tại vị trí người đang làm việc. Các miệng thổi thường có dạng hoa sen. Hoa sen thường được sử dụng ở những nơi toả nhiệt mạnh đặc biệt những nơi có bức xạ nhiệt lớn như ở các lò nung, lò sấy, bể lò rèn, chổ rót khuôn đúc vv. . . Trong một số trường hợp khác người ta sử dụng thiết bị làm mát kiểu di động . Thiết bị này gồm bơm, quạt và một tủ đứng bên trong có bố trí các vòi phun nước, lớp lọc chắn nước. Không khí trong phòng được quạt hút vào thiết bị, đi qua ngăn phun nước trao đổi nhiệt ẩm và hạ nhiệt độ trước khi thổi ra làm mát . a. Thổi mát cục bộ bằng chụp gió hoa sen Chụp gió hoe sen dùng cung cấp luồng không khí tập trung 12.3.1.3. Trong dân dụng Để thực hiện thông gió cho các phòng nhỏ và tiếp xúc với không khí ngoài trời người ta thường lắp đặt các quạt gắn tường. Tuỳ từng trường hợp mà có thể chọn giải pháp hút thải không khí trong phòng hay thổi cấp khí tươi vào phòng. Vê nåí t Khung gäù Miãûg thäø n i Mä tå a) Khung theï p Cæ âoï g måítæâäüg an í ûn Quạt khung nhựa b) Quạt khung sắt Hình 12.2 : Lắp đặt quạt gắn tường 268
- Trên hình 12.2 trình bày 2 kiểu quạt thông gió hay được sử dụng. Quạt khung nhựa hình thức phù hợp các công trình dân dụng, quạt khung sắt thuồng được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp. Cách lắp đặt quạt thông gió kiểu gắn tường đơn giãn. Tuy nhiên không phải phòng nào cũng lắp đặt được. Đối với các phòng nằm sâu trong công trình người ta sử dụng quạt thông gió đặt trên laphông cùng hệ thống kênh thông gió, miệng hút, miệng thổi. Hình 12.3 : Quạt thông gió gắn tường GENUIN Trên hình 12.3 là quạt thông gió của hãng GENUIN thường hay được sử dụng để thông gió cục bộ . Quạt này có thể gắn tường hoặc trần với các thông số kỹ thuật và mỹ thuật rất tốt. Các đặc tính kỹ thuật của quạt trình bày trên bảng 12.2. Bảng 12.2 : các thông số quạt gắn tường GENUIN MODEL Điện Công L Độ ồn Kích thước, mm áp suất, W m3/phút dB A B E G H F APB 15 220 V 24 4,8 37 150 250 190 88 53 53 APB 20 220 V 28 8,1 40 200 303 240 71 83 50 APB 25 220 V 36 12,6 43 250 350 290 80 58 50 APB 30 220 V 48 18 48 300 400 340 90 87 44 QUAÛ T 12.3.2. Thông gió tổng thể Hình 12.4 : Sơ đồ bố trí quạt thông gió Trên hình 12.4 là một ví dụ về thông gió tổng thể. Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm.. Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể. 269
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p |
1361 |
796
-
Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô
80 p |
929 |
533
-
Hệ thống điều hòa không khí của ô tô
12 p |
931 |
489
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p |
630 |
344
-
CHƯƠNG 5 MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ (ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
27 p |
541 |
233
-
Bài giảng Hệ thống điều hòa không khí
83 p |
377 |
191
-
Điều hòa không khí và thông gió P4
13 p |
290 |
172
-
NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
5 p |
298 |
145
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM) Chương 1
10 p |
233 |
109
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)
59 p |
190 |
109
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)
93 p |
199 |
108
-
Điều hòa không khí và thông gió P11
11 p |
169 |
106
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 2
53 p |
169 |
98
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 1
47 p |
184 |
95
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 1 - PGS. TS Võ Chí Chính
224 p |
142 |
70
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 2 - PGS. TS Võ Chí Chính
268 p |
138 |
64
-
Bài giảng Thiết bị sử dụng điện: Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí
21 p |
51 |
28
-
Điều hòa không khí và thông gió
246 p |
55 |
21

Set-Cookie: TLDEVNamespace=mq1u65ejg5t252vfd70s4k4qc5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Luận văn: Tìm hiểu thuật toán Widest Shortest Path
Chia sẻ: Nguyen Minh Khang Khang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26
lượt xem 21
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20091115/minhkhangpro/80x100/wsp_4517.jpg)
##
Luận văn: Tìm hiểu thuật toán Widest Shortest Path
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Ngày nay việc gia tăng các giá trị gia tăng hứa hẹn một tương lai phát triển mạnh mẽ cho hệ thống mạng với các dịch vụ thời gian thực, băng thông rộng hay các dịch vụ liên quan đến tính kinh tế, bảo mật, chất lượng dịch vụ cao như mạng riêng ảo ( VPN). Bên cạnh sự ra đời của các mạng công nghệ cao thì vấn đề phải làm sao đảm bảo được tốc độ tính toán nhanh nhất và đạt hiệu suất tổng thể cho luồng lưu lượng khác nhau.....
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Luận văn: Tìm hiểu thuật toán Widest Shortest Path
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Luận văn Tìm hiểu thuật toán Widest Shortest Path Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 1
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Mục Lục Tổng quan…………………………………………………………1 I. Khái niệm định tuyến……………………………………………3 II. Giải thuật định tuyến………………………………………................4 2.1. Yêu cầu của giải thuật định tuyến…………………..………...4 2.2. Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất và rộng nhất (WSP)………5 III. Giới thiệu về QoS (quality of service)………………………….…5 3.1.Định nghĩa về QoS…………………….................………5 3.2. Mô hình trạng thái QoS…………………………………..6 3.3. Mục tiêu định tuyến Qos…………….......................…......7 3.4. Các tham số QoS…………………….......................……7 3.5. Các giao thức và tiêu chuẩn liên quan đến QoS…………........9 IV. Các vấn đề về số đo ...........................................................................11 4.1. Số đo ........................................................................................11 4.2. phân phối số đo.........................................................................12 4.3. Thứ tự số đo..............................................................................12 V. Kĩ thuật lưu lượng...............................................................................13 5.1. Định tuyến QoS: tiếp cận khu vực và tổng thể........................14 5.2. Định tuyến khoanh vùng..........................................................15 5.3. Dịch vụ kết nối và không kết nối.............................................16 5.4. Mô hình lưu lượng ảo..............................................................16 VI. Giao thức đường đi ngắn nhất (OSPF-open Shortest First)...........18 Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 2
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh VII. Tìm hiểu về thuật toán Dijkstra và thuật toán A*…....................21 1. Thuật toán Dijkstra……………………………………...21 2. Thuật toán A*……………………………..……………..23 VIII. Ứng Dụng và kết luận…………………………………….24 TỔNG QUAN Ngày nay việc gia tăng các giá trị gia tăng hứa hẹn một tương lai phát triển mạnh mẽ cho hệ thống mạng với các dịch vụ thời gian thực , băng thông rộng hay các dịch vụ liên quan đến tính kinh tế, bảo mật, chất lượng dịch vụ cao như mạng riêng ảo (VPN) Bên cạnh sự ra đời của các mạng công nghệ cao thì vấn đề là phải làm sao đảm bảo được tốc độ tính toán nhanh nhất và đạt hiệu năng tổng thể cho luồng lưu lượng khác nhau. Hơn nữa cải thiện hiệu năng định tuyến là một bài toán được quan tâm hàng đầu trong mạng, Trong đề tài này chúng ta tập chung tìm hiểu về thuật toán WSP ( Widest shortest path alogorithm ). Thuật toán này chọn đường đi ngắn nhất dựa trên số bước nhảy, và tìm đường rộng nhất dựa trên độ rộng băng thông. Để hiểu thuật toán này trước hết chúng ta phải tìm hiểu về QoS (quality of service ) và đi đến định tuyến đảm bảo QoS (chất lượng dịch vụ ) qua thuật toán này như thế nào Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 3
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh I. khái niệm định tuyến Mục tiêu cơ bản của các phương pháp định tuyến nhằm sử dụng tối đa tài nguyên mạng, và tối thiểu hoá giá thành mạng. Để đạt được điều này kỹ thuật định tuyến phải tối ưu được các số mạng và người sử dụng như : Xác suất tắc ngẽn, băng thông, độ trễ, độ tin cậy, giá thành,v..v. Vì vậy, một kỹ thuật định tuyến phải thực hiện tốt 2 chức năng chính sau đây: 1.Quyết định chọn đường theo những tiêu chuẩn tối ưu nào đó. 2.Cập nhật thông tin định tuyến, tức là thông tin dùng cho chức năng Trong các mạng máy tính có rất nhiều các kỹ thuật định tuyến khác nhau đã được đưa ra. Sự phân biệt giữa các kỹ thuật định tuyến chủ yếu căn cứ vào các yếu tố liên quan đến 2 chức năng chính đã chỉ ra trên đây. Các yếu tố đó thường là: (a) Sự phân tán của các chức năng chọn đường trên các nút của mạng. (b) Sự thích nghi với trạng thái hiện hành của mạng. (c) Các tiêu chuẩn tối ưu để định tuyến. Tiêu chuẩn tối ưu để định tuyến được xác định bởi người quản lý hoặc người thiết kế mạng, nó có thể là: - Độ trễ trung bình của thời gian truyền gói tin. - Số lượng nút trung gian giữa nguồn và đích của gói tin. - Độ an toàn của việc truyền tin. - Nguồn tài nguyên mạng sử dụng cho truyền tin . - v.v.. - Tổ hợp của các tiêu chuẩn trên. Việc chọn tiêu chuẩn tối ưu như vậy phụ thuộc vào nhiều bối cảnh mạng (topo, thông lượng, mục đích sử dụng.v.v..). Các tiêu chuẩn có thể thay đổi vì bối cảnh Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 4
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh mạng cũng có thể thay đổi theo thời gian hoặc các triển khai ứng dụng trên mạng, chính vì thế mà vấn đề tối ưu hoá định tuyến luôn được đặt ra trong thời gian triển khai mạng, nhất là sự đối lập về quan điểm người sử dụng dịch vụ và nhà khai thác dịch vụ mạng II. Giải thuật định tuyến Giải thuật định tuyến (routing algorithm) là giải thuật tìm đường đi cho các gói từ một máy nguồn đến một máy đích, trong hầu hết các mạng thì các gói sẽ cần đến nhiều bước nhảy (nghĩa là phải chuyển qua nhiều bộ định tuyến) để hoàn tất cuộc hành trình. Giải thuật định tuyến có nhiệm vụ quyết định đường dây ra nào mà một gói đến có thể được truyền trên nó. Có hai quá trình xảy ra trong một bộ định tuyến, đó là một quá trình quản lí mỗi một gói khi gói này đến, tìm kiếm đường ra cho gói này ở trong các bảng định tuyến, quá trình này gọi là quá trình truyền tiếp. Quá trình còn lại có nhiệm vụ cập nhật và điền vào các bảng định tuyến, đó là nơi mà giải thuật định tuyến bắt đầu có hiệu lực. 2.1. Yêu cầu của giải thuật định tuyến Các thuộc tính cần phải có trong giải thuật định tuyến là: . Chính xác (exactitude) . Đơn giản (simple) . Có khả năng thay đổi cấu hình và đường vận chuyển để không phải khởi động lại mạng khi có một nút hỏng hoặc phải ngừng hoạt động của các máy ở trạm . Ổn định vì có những thuật toán không bao giờ hội tụ về trạng thái cân đối ổn định . Tối ưu Các giải thuật định tuyến có thể được nhóm thành hai loại chính: không thích nghi và thích nghi Các quyết định của giải thuật định tuyến không thích nghi không phụ thuộc vào các phép đo hoặc ước lượng của lưu lượng hiện hành và cấu trúc liên kết (topo) mạng. Thay vào đó, việc lựa chọn tuyến sử dụng để đi từ nguồn đến đích được tính toán trước và được tải xuống các bộ định tuyến khi mạng được khởi động Giải thuật thích nghi thay đổi các quyết định định tuyến để phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc liên kết mạng và thường là cả lưu lượng. Các giải thuật thích nghi khác nhau ở nơi nào chúng lấy thông tin (chẳng hạn như có tính cục bộ, từ các bộ Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 5
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh định tuyến gần nhất hoặc từ tất cả các bộ định tuyến ), khi nào các giải thuật này thay đổi các tuyến (chẳng hạn như mỗi một ΔT giây, khi tải thay đổi hay cấu trúc liên kết mạng thay đổi ), và số đo nào được sử dụng cho sự tối ưu (chẳng hạn như khoảng cách, số bước nhảy hay thời gian chuyển tiếp được ước lượng) và ở đoạn tiếp giải thuật định tuyến đường đi ngắn nhất và rộng nhất (WSP). 2.2. Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất và rộng nhất ( WSP ) Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất và rộng nhất (WSP)[1] là thuật toán được nâng cấp từ thuật toán bước nhảy tối thiểu,WSP cố gắng cân bằng tải trọng của lưu lượng mạng. Trên thực tế thì WSP chọn một đường dẫn khả thi nhất cùng với số bước nhảy bé nhất và nếu có nhiều hơn một đường dẫn khả thi cùng với số bước nhảy như vậy thì một đường dẫn sẽ được chọn ra cùng với độ dư băng thông lớn nhất, như vậy sẽ làm giảm liên kết tải trọng nặng. Mục tiêu của thuật toán WSP là để chọn một con đường ngắn nhất mà là một con đường có tính khả thi theo sự rằng buộc về băng thông của lưu lượng. Số đo chính trong thuật toán WSP là số bước nhảy và số đo thứ 2 là băng thông sẵn có (còn dư), trong giai đoạn một tồn tại tất cả các con đường ngắn nhất giữa mỗi nguồn và tất cả các đích trong mạng là một sự tính toán. Trong giai đoạn 2 băng thông được sử dụng. WSP có thể tính toán bằng phiên bản sửa đổi của Bellman-Ford hoặc thuật toán Dijkstra. Sự mở rộng để thuật toán Dijkstra thay thế cho sự tính toán của WSP. Mục đích chính của WSP là để giảm tải chi phí cho mạng. Từ đó sự duy trì tài nguyên mạng là đặc biệt quan trọng khi mạng bị tắc nghẽn, kiểu thuật toán này mang lại hiệu quả cao khi mạng có tải trọng cao. WSP thực thi tốt bởi vì tài nguyên được bảo vệ đồng thời bằng cách chọn con đường ngắn và cân băng tải trọng bằng cách chọn con đường rộng giữa các con đường có độ dài như nhau Trong phần sau chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về QoS (quality of service) để biết được giải thuật WSP hỗ trợ cho định tuyến QoS như thế nào III. Giới thiệu về QoS (quality of service) 3.1. Định nghĩa về QoS (chất lượng dịch vụ) Chất lượng dịch vụ QoS [2] là khả năng của mạng để cung cấp dịch vụ tốt cho lưu lượng mạng xác định qua nhiều công nghệ lớp dưới như Frame-Relay, ATM, IP và các mạng định tuyến… nói cách khác nó là đặc tính của mạng cho phép phân biệt giữa các lớp lưu lượng khác nhau và sử lý chúng một cách khác nhau Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 6
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Một vài ứng dụng tổng quát và độ chính xác của các yếu cầu được liệt kê trong bảng sau. Ứng dụng Độ tin cậy Thời gian trì hoãn Trượt Băng thông Thư điện tử Cao Thấp Thấp Thấp Truyền tập tin Cao Thấp Thấp Trung bình Truy cập Web Cao Trung bình Thấp Trung bình Đăng nhập từ xa Cao Trung bình Trung bình Thấp Âm nhạc theo yêu cầu Thấp Thấp Cao Trung bình Điện thoại Thấp Cao Cao Thấp Hội nghị truyền hình Thấp Cao Cao Cao Bảng 3.1 Các yêu cầu về chất lượng dich vụ 3.2. Mô hình trạng thái QoS Một mô hình trạng thái mạng QoS thường được biểu diễn dưới dạng một đồ thị G(V,E). Trong đó V thể hiện cho các nút và E là các liên kết. Lưu lượng vào mạng qua nút vi và ra qua nút vj . Mỗi liên kết (i,j) có 2 đặc tính : Ci,j là dung lượng liên kết và fi,j là lưu lượng thực tế. Gọi Ri,j = (Ci,j – fi,j) là băng thông dư. Một kết nối có yêu cầu băng thông là dk thì một liên kết được gọi là khả dụng khi Ri,j ≥ dk. Một kết nối mới có thể được chấp thuận nếu ít nhất tồn tại một đường dẫn khả dụng giữa vi và vj. V1 j CjlFjl l CijFij ClnFln CjlFjl i CjmFjm CklFkl n V0 vn CmnFmn CjkFjk k CkmFkmm m Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 7
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Hình 3.2 Mô hình trạng thái mạng QoS Một đường đi (path) trên đồ thị là một dãy tuần tự các đỉnh v1,v2...vn, sao cho (vi,vi+1) là một cung của đồ thị (i=1…n-1). Đường đi này là đường đi từ đỉnh v1 đến đỉnh vn đi qua các đỉnh v1,v2...vn-1, đỉnh v1 được gọi là đỉnh đầu của đường đi, đỉnh vn được gọi là đỉnh cối của đường đi, độ dài của đường đi là n-1(bằng số cạnh trên đường đi ). Một liên kết a thuộc E từ nốt vi đến vi+1 hay gọi là liên kết (vi,vi+1). Mỗi một liên kết a thuộc E có tải trọng wi(a). w(vi ,vi+1) là tải trọng tương ứng với liên kết ( vi,vi+1 ) trên đường dẫn P = ( v1,v2...vn-1 ) và W(P) là tải trọng trên toàn bộ đường truyền 3.3. Mục tiêu định tuyến QoS Vai trò của định tuyến là tính toán đường dẫn thích hợp cho các kiểu lưu lượng khác nhau, khi sự tận dụng của tài nguyên mạng lớn, việc đáp ứng mục tiêu phụ thuộc vào sự phát triển của thuật toán để tìm đường dẫn dựa vào sự tính toán trạng thái của mạng và lưu lượng yêu cầu, cụ thể là, cần tính đến độ trễ, độ trượt, tỉ lệ mất mát và băng thông còn dư. Mục tiêu của định tuyến QoS là để chọn đường dẫn phù hợp theo yêu cầu thông lượng căn cứ trên thông tin về tất cả các trạng thái của mạng . Sự tận dụng tài nguyên mạng cũng là mục tiêu quan trọng của định tuyến QoS. Kế hoạch định tuyến QoS cần phải đưa ra giải pháp cho kĩ thuật phân phối số đo và thuật toán chọn đường dẫn. Một số đề xuất phối hợp định tuyến QoS thường phụ thuộc vào sự trao đổi giữa các thông tin trạng thái QoS các bộ định tuyến, và xử lý phần đầu tại trung tâm các bộ định tuyến. Để đơn giản hóa việc trao đổi thông tin trong mạng, chúng ta tập trung phối hợp định tuyến khoanh vùng tại biên (edge) các bộ định tuyến và như vậy để giải quyết đường đi chỉ cần sử dụng thông tin cục bộ (local). Định tuyến căn cứ trên dung lượng ảo (vcr virtual capacity based routing) là sự phối hợp trên lí thuyết căn cứ trên khái niệm dung lượng ảo của một bộ định tuyến. Chúng ta tập trung phối hợp định tuyến QoS khoanh vùng tại biên (edge) các bộ định tuyến để giải quyết đường đi chỉ sử dụng thông tin cục bộ ”local” và như vậy thì giảm tải phần đầu tại trung các tâm bộ định tuyến 3.4. các tham số QoS. Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 8
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Các tham số rằng buộc về QoS của kết nối thường được đánh giá qua mức độ đảm bảo băng thông tối thiểu, độ trễ/trượt và tỉ lệ mất thông tin. Mục tiêu cơ bản của kỹ thuật định tuyến QoS là tìm ra một đường có khả năng đảm bảo các điều kiện rằng buộc của đấu nối và thậm chí chỉ để loại bỏ một số đấu nối khác. Hình 3.4 Độ trễ và mất mát gói tin trong mạng + Việc quản lý băng thông hiệu quả để chuyển các gói qua một mạng gói dựa trên các thông số sau - Latency –Trễ khi chuyển một gói tin qua mạng. - Jitter – Trượt. - Loss – Phần trăm mất gói. - roughput –Thông lượng của mạng. - vailability - network uptime-tính sẵn sàng của mạng. + Các tham số sau đây là cơ sở để định lượng bất kỳ một dịch vụ nào: - one-way delay -độ trễ một chiều. - one-way packet delay variation-mức độ thay đổi độ trễ gói tin theo một chiều. - capacity- dung lượng. - packet loss- độ mất mát gói tin. Ngoài danh sách này,có một vài yêu cầu cơ bản cho hoạt động mạng mà ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chất lượng của bất kỳ dịch vụ nào. - Tỉ số lỗi bít. Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 9
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh - Sự ổn định của lớp vật lý và liên kết số liệu. - Sự ổn định định tuyến. - Hiệu năng phần cứng toàn mạng. - Kiểm tra và thời gian cần để giải quyết sự cố . ứng dụng phương pháp kĩ lớp QoS (ví dụ) kĩ thuật nút thuạt mạng thời gian thực, rằng buộc định Jitter sensitive, tuyến và 0 tương tác Tách rời hàng đợi cùng với khoảng cách cao(VoIP,VTC) độ ưu tiên, nhóm lưu thời gian thực, Jitter lượng rằng buộc định tuyến sensitive, tương tác ở mức độ nhỏ hơn và 1 (VoIP,VTC) khoảng cách rằng buộc định Truyền vận dữ tuyến và 2 liệu,tương tác khoảng cách tách rời hàng đợi cao(signaling) độ ưu tiên giảm rằng buộc định tuyến Truyền vận dữ ở mức độ nhỏ hơn và 3 liệu,tương tác khoảng cách chỉ tổn thất nhỏ(các hàng đợi dài, bất cứ bộ định vận chuyển ngắn, độ ưu tiên giảm tuyến/đường dẫn 4 kích thước dữ liệu) ứng dụng truyền thống Tách rời hàng đợi của các mạng default (ưu tiên mức bất cứ bộ định 5 tuyến/đường dẫn IP thấp nhất) Bảng 2.2: Phạm vi các tham số 3.5 Các giao thức và tiêu chuẩn liên quan đến QoS Trong phần này sẽ đề cập và xem xét hai mô hình hỗ trợ QoS trong mạng IP là : Integrated Services (các dịch vụ tích hợp) và Differentiated Services (các dịch vụ sai biệt ). Cả hai mô hình đều hỗ trợ cho việc điều khiển mạng và mang lại khả năng phát triển mạng tốt hơn Kĩ thuật Intserv được hiểu một cách tổng quan như sau Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 10
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh - Mỗi node mạng (router) được phân chia thành 2 phần: Xử lý cơ bản và chuyển tiếp lưu lượng. - Xử lý cơ bản đảm nhận các chức năng như: định tuyến, thiết lập và duy trì tài nguyên mạng và điều khiển quản lý. - Xử lý trong chuyển tiếp lưu lượng: dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu để phân loại lưu lượng và đưa lưu lượng vào hàng đợi. Kĩ thuật Intserv (dịch vụ tích hợp), sử dụng giao thức RSVP- (giao thức dự trữ trước tài nguyên-Source Reservation Protocol) để dành trước tài nguyên trước khi truyền dữ liệu Path Path S R1 R3 Path Path Rx Resv Resv R2 Resv Resv Hình 3.5. RSVP RSVP cho phép nhiều bộ định tuyến truyền thông tin đến nhiều bộ định tuyến cho phép các bộ định tuyến tối ưu hóa trong việc sử dụng băng thông đồng thời với việc loại bỏ nghẽn mạch. Để dành trước tài nguyên phía gửi sử dụng RSVP để gửi một bản tin PATH tới phía nhận để xác định các thuộc tính của lưu lượng sẽ gửi. Mỗi node trung gian sẽ chuyển tiếp bộ bản tin PATH tới các node kế tiếp. Khi nhận được bản tin PATH bên nhận sẽ gửi bản tin RESV để yêu cầu tài nguyên cho luồng. Các node trung gian trên đường đi có thể chấp nhận hay từ chối các yêu cầu chứa trong bản tin RESV, nếu yêu cầu bị từ chối, bộ định tuyến sẽ gửi bản tin báo lỗi cho phía nhận, quá trình báo hiệu kết thúc. Nếu yêu cầu được chấp nhận, tài nguyên được dành riêng cho luồng và các trạng thái liên quan của luồng sẽ được cài đặt vào bộ định tuyến. RSVP khó khăn trong việc thực hiện vì việc chuyển tiếp các gói dựa trên trạng thái của gói tại mỗi node, các quyết định này yêu cầu các gói RSVP phải mang một số thông tin “tóm tắt” để định phiên làm việc của chúng. Các bộ định tuyến trung gian phải có một bảng định tuyến động Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 11
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh chứa phương pháp sử lí các thông tin “tóm tắt” đó và thông tin về việc “dành trước tài nguyên”. Khi một bộ định tuyến nhận được một gói thuộc phiên làm việc RSVP nó phải tham chiếu vào bảng để biết cách phải xử lí gói như thế nào. Trong mô hình tích hợp dịch vụ sử dụng giao thức RSVP có thể đảm bảo QoS từ đầu cuối đến đầu cuối trên cơ sở mỗi luồng thông qua báo hiệu QoS trên từng chặng. Các bộ định tuyến dọc theo đường truyền phải duy trì trạng thái cho mỗi luồng thông tin. Vì vậy tối ưu về sử dụng tài nguyên mạng, nhưng kéo theo đó là gánh nặng xử lý và tăng kích cỡ mạng Trong mô hình dịch vụ sai biệt chỉ đảm bảo QoS trên từng chặng thông qua việc ấn định tài nguyên phần cứng. Gánh nặng xử lý của các bộ định tuyến nhẹ hơn và đơn giản hơn, nhưng không đảm bảo về QoS từ đầu cuối đến đầu cuối Điều khiển path Tác nhân Thiết lập RSVP Pat định tuyến Tác dành riêng Pat nhân đk h h Resv Resv Tổ chức điều khiển Bảng định tuyến Điều khiển cơ sở dữ liệu Hàng đợi Dữ liệu vào ra Bộ phận Phân Lập lịch trình loại đk Hình mô hình tích hợp dịch vụ sử dụng RSVP VI. Các vấn đề về số đo 4.1 Số đo ( Metric) Thuật toán chọn đường có mức độ phức tạp được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau. Thuật toán chọn đường chọn các đường dẫn khả thi trong một tập đường dẫn. Mặc dù vậy, việc tính toán được quyết định trên nguyên tắc của kết cấu số đo Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 12
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Giá trị của số đo dọc theo đường dẫn, căn cứ trên giá trị của mỗi bước nhảy được quyết định trên bản chất của số đo. Việc thêm vào thành phần số đo có nghĩa là giá trị của số đo trên khắp đường dẫn là sự cộng gộp giá trị của mỗi bước nhảy ( độ trễ và số bước nhảy tương đương với các số đo cộng vào). Với các số đo được nhân lên thì giá trị của số đo trên con đường là tích số của các giá trị đó trong mỗi bước nhảy (độ tin cậy). Giá trị của số đo lõm (concave) trên đường truyền phù hợp để tuân theo giá trị trong tất cả các bước nhảy của đường truyền ấy (băng thông là ví dụ phổ biến của số đo lõm ) Các số đo sử dụng phổ biến trên định tuyến QoS và rằng buộc định tuyến căn bản được tách ra thành 3 loại Được gọi là các quy tắc cấu tạo hành phần các số đo - Tính cộng thêm nếu W(P) = w( u1, u2 ) + w ( u3 , u4 ) +…+ w(ul-1,ul) - Tính nhân lên nếu W(P) = w( u1, u2 ). w ( u3 , u4 ) .…. w(ul-1,ul) - Tính lõm nếu W(P) = min( w( u1, u2 ), w ( u3 , u4 ) ,…, w(ul-1,ul) ) W(P) là tải trọng trên đường truyền, w(ui , uj) là tải trọng của một liên kết trên đường truyền 4.2. Phân phối số đo ( Metrics Distribution) Trạng thái của mạng có thể miếu tả bằng một tập hơp số đo, bao gồm băng thông sẵn có, độ trễ, độ trượt, và mức độ tắc nghẽn. Thông tin về tất cả trạng thái của mạng cần được phân phối, và giữ lại cập nhật, ở tất cả hoặc một vài bộ định tuyến trong mạng. Sự phân phối cần được thực hiện thường xuyên hơn trong bộ định tuyến để cập nhật trạng thái động của mạng. Nhưng nếu thường xuyên cập nhật thông tin thì nó sẽ gây ra tiêu thụ băng thông nhiều, có thể xảy ra nguy hiểm cho mạng. 4.3 Thứ tự số đo (Metric Ordering ) Thứ tự số đo phụ thuộc sự xác định của số đo mà có độ ưu tiên cao và có sự tính toán tương đối tốt nhất theo số đo này. Trong thuật toán WSP thì số đo được ưu tiên tính toán đầu tiên là số bước nhảy, số đo thứ hai căn cứ trên băng thông Tuật toán WSP chọn từ các con đường ngắn nhất cùng với số bước nhảy như nhau, cùng với độ dư băng thông lớn. Thuật toán WSP sử dụng thuật toán Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 13
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh bellman-ford để tính toán đường dẫn rộng nhất ngắn nhất. Thuật toán Dijkstra cũng có thể được sử dụng để tính toán đường ngắn nhất và rộng nhất. Trong trường hợp này được sử dụng 2 hàm, đầu tiên là liên quan đến số bước nhảy, và thứ 2 là độ dư băng thông lớn nhất. Tại mỗi lần lặp thuật toán tính toán chọn một node cùng với số bước nhảy nhỏ. Nếu có nhiều hơn một node có số bước nhảy như vậy thì nó sẽ chọn một node cùng với độ dư băng thông lớn nhất. Thuật toán WSP có mục đích định ra giới hạn sử dụng tài nguyên, chúng cũng cho phép đi đến cân bằng tải trọng. Từ đó sự duy trì tài nguyên là quan trọng nhất khi mạng bị tắc nghẽn, và kiểu thuật toán này góp phần để duy trì tài nguyên, nó cho thấy kết quả tốt khi tải trọng cao. Thuật toán WSP cũng cho thấy cách giao tiếp tốt khi giải quyết định tuyến dựa trên thông tin của trạng thái mạng. Độ rộng băng thông được dùng như một số đo cho định tuyến QoS, một hoặc kết hợp cùng với các số đo khác, ví dụ như độ trễ hoặc số các bước nhảy. Hình 4.3 Thông lượng, băng thông sẵn có V. Kĩ thuật lưu lượng Một vài định tuyến QoS đề xuất cách tính toán các đường dẫn ngắn nhất căn cứ trên số đo mà mô tả trạng thái của mạng. Cách sử dụng thông thường của đường dẫn đơn ngắn nhất có thể đem lại tính không ổn định dưới sức nặng các tải trọng hoặc lưu lượng truyền loạt. Khi tắc nghẽn ra tăng trong một con đường, tất cả các lưu lượng chuyển sang một con đường khác, cùng với tải trọng thấp hơn . Trong lần lặp lại tiếp theo cuả thuật toán tính toán đường dẫn, thay đổi đường dẫn ngược lại có thể xuất hiện, tạo nên giao động . Sự giao động bắt nguồn từ mạng không ổn Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 14
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh định và gây tắc nghẽn dưới các giao thức định tuyến động, từ đó nó cần phân phối sự cập nhật tương ứng với thay đổi tình trạng của mạng Kĩ thuật lưu lượng là một phần quan trọng để điều khiển của sự thực thi mạng: Lập kế hoach mạng, điều khiển dung lượng, và điều khiển lưu lượng [3]. lập kế hoạch cho mạng kết hợp cùng với node và kế hoạch truyền tải tăng hỗ trợ lưu lượng ... Điều khiển lưu lượng là modul nhằm vào sự thực thi của mạng dưới tất cả các điều kiện công việc bao gồm điều kiện tải trọng và tình trạng của mạng. Cơ sở rằng buộc định tuyến là một công cụ mạnh cho kĩ thuật lưu lượng tại modul điều khiển lưu lượng, từ đó các đường dẫn được chọn theo sự sẵn có tài nguyên của mạng, sử dụng các giao thức định tuyến QoS. 5.1 Định tuyến QoS: tiếp cận khu vực và tổng thể Phần lớn sự phối hợp định tuyến QoS, được đề xuất phụ thuộc theo thay đổi định kỳ của thông tin trạng thái liên kết QoS giữa các bộ định tuyến trong mạng để đạt được tổng quan chung về trạng thái QoS mạng. Cách tiếp cận này để định tuyến QoS tham khảo như sự tiếp cận định tuyến QoS chung. Bởi vì tài nguyên mạng có thể sẵn sàng bị thay đổi cùng với mỗi lưu lượng chuyển đến và đi ra, để duy trì trạng thái QoS mạng đúng yêu cầu thì thông tin phải được thường xuyên cập nhật. Sự ngăn cấm truyền thông và chi phí sử lí gây ra sự ngăn cản cập nhật trạng thái QoS thường xuyên của mỗi node mạng cùng với cái nhìn đúng đắn của tình trạng mạng hiện thời. Do vậy, thông tin trạng thái QoS mạng có được tại một nốt nguồn có thể nhanh chóng trở nên out-of-date (qúa hạn ) khi trạng thái QoS cập nhật trong khoảng thời gian tương đối lớn về lưu lượng động. trong các trường hợp này sự trao đổi thông tin trạng thái QoS giữa các node trong mạng là không cần thiết. Hơn nữa đường dẫn được chọn dựa trên thuật toán định tuyến ví dụ Dijkstra là thuật toán chọn đường ngắn nhất. Trong tính cộng, sự tổng quan chung của trạng thái mạng có thể dẫn đến vấn đề đồng bộ hóa. Khi cập nhật QoS với khoảng thời gian dài có liên quan đến lưu lượng động, có thể làm cho kế hoạch định tuyến QoS chung bị giảm sút [4]. Để tránh các tình trạng trên các node nguồn phải biết đến tình trạng QoS mạng dựa trên thống kê khối lưu lượng cục bộ, và thực hiện định tuyến luồng sử dụng tổng quan chung của trạng thái QoS mạng. Đề xuất đưa ra có một số thuận lợi. Đầu tiên, không cần đến sự trao đổi thông tin chung, sự thông báo phần đầu phức tạp là rất nhỏ. Thứ 2, trung tâm các bộ định Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 15
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh không cần giữ và cập nhật mọi cơ sử dữ liệu trạng thái QoS cần thiết cho định tuyến QoS chung, do đó giảm tải việc sử lý và phần đầu bộ nhớ tại trung tâm các bộ định tuyến. Sau cùng đặc biệt là, phương pháp định tuyến khoanh vùng QoS không phụ thuộc vào bất cứ sự thay đổi nào hoặc sự mở rộng của giao thức sẵn có ví dụ như OSPF. Định tuyến QoS dễ dàng triển khai cùng với chi phí vừa phải 5.2 Phương pháp khoanh vùng Câu hỏi cơ bản trong thiết kế khoanh vùng lược đồ định tuyến là có bao nhiêu cách chọn một đường dẫn trong tổng quan của trạng thái QoS mạng để giảm bớt sự thay đổi khối lưu lượng hiện tại cũng như làm tăng sự tận dụng toàn bộ nguyên hệ thống. Để giải quyết các khó khăn này, chúng ta nghiên cứu khả năng thích ứng định tuyến trong một khu vực. Vì phần lớn các giải thuật định tuyến đều cố gắng tìm đường dẫn tốt nhất cho mỗi một đích và truyền toàn bộ lưu lượng đến đích trên đường dẫn này, và để cung cấp chất lượng dich vụ cao hơn phương pháp khả thi nhất là chia lưu lượng trên nhiều bộ định tuyến và sử dụng thông tin mạng nội bộ có sẵn, đến đây chúng mới thống kê các mức lộ trình, ví dụ như số các khối lưu lượng, là tình trạng thông tin sẵn có tại mỗi nguồn. Dựa trên các thông kê, khả năng định tuyến tỉ lệ cố gắng để cân bằng phân phối tải trọng từ một nguồn đến một đích giữa các đường dẫn phức tạp theo sự nhận biết đặc trưng của chúng. Trong các lời nhận xét khác, khả năng định tuyến tỉ lệ khai thác tính chất vốn có trong cách chọn đường dẫn bởi sự cân đối các lưu lượng xung quanh các đường dẫn. Sự khác nhau căn bản này dựa trên sự quy ước, thuật toán chọn đường (Dijkstra thuật toán chọn đường ngắn nhất) đã được sử dụng trong kế hoạch định tuyến chung, nó luôn luôn chọn đường dẫn khả thi nhất để định tuyến lưu lượng. Để định tuyến tỉ lệ hiệu quả cần tránh vấn đề kết hợp đồng bộ hóa cùng với lược đồ định tuyến chung. Có 3 mục tiêu chủ yếu nghiên cứu của chúng ta về khả năng định tuyến tỉ lệ: khả năng thích ứng, ổn định và tính đơn giản, đó điều quan trọng để điều chỉnh sự cân đối lưu lượng dọc theo các con đường. Sự ổn định là bản chất để đảm bảo tận dụng tài nguyên hệ thống và tất cả các thông số lưu lượng. Về các mục tiêu này, chúng ta đưa ra một khung lý thuyết cho nghiên cứu khả năng đáp ứng định tuyến tỉ lệ. Sử dụng công thức Erlang, giới thiệu khái niệm cho dung lượng ảo nó cung cấp một khả năng tính toán khung để để mô hình các đường dẫn giữa một nốt nguồn và một nốt đích, cũng như để tính toán tỉ lệ lưu lượng dựa trên sự theo dõi thống Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 16
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh kê khối lưu lượng cục bộ. Khái niệm dung lượng ảo của đường truyền được giới thiệu để phân chia cùng với phân chia của các liên kết giữa các đường truyền khác nhau C1 C2 S D Cn 5.2 Một tập các đường dẫn riêng rẽ từ nguồn đến đích 5.3. Dịch vụ kết nối và không kết nối Trong mô hình thực hiện nhiệm vụ không kết nối, thì các gói tin được đưa vào mạng dưới từng gói riêng rẽ và được định tuyến độc lập với các gói khác và không có sự thiết lập trước nào được cần đến. Nếu dịch vụ hướng kết nối được sử dụng, một đường dẫn từ bộ định tuyến nguồn đến bộ định tuyến đích phải được thiết lập trước khi các gói dữ liệu bất kì có thể được truyền, kết nối này được gọi là mạch ảo (VC). Ý tưởng đằng sau mạch ảo là để tránh việc phải lựa chọn một tuyến mới cho mỗi gói được truyền. Thay vào đó khi một kết nối được thiết lập, một tuyến từ máy nguồn đến máy đích được chọn như là một phần của việc thiết lập kết nối và được lưu giữ trong các bảng bên trong bộ định tuyến. khi kết nối được giải phóng mạch ảo cũng được kết thúc . Mạch ảo có ưu điểm trong việc đảm bảo QoS và tránh tắc nghẽn bên trong mạng do bởi các tài nguyên có thể được dự trữ trước, khi kết nối được thiết lập. Một khi các gói bắt đầu đến, băng thông cần thiết và dung lượng các bộ định tuyến sẽ có sẵn ở đó 5.4 mô hình lưu lượng ảo Chúng ta đưa ra khái niệm dung lượng ảo (vc) của một đường truyền. Coi như một cặp nguồn đích. Chúng ta mô hình hóa mỗi một đường dẫn giữa chúng như một hướng liên kết ảo cùng với lượng lưu lượng ảo nào đó, đề cập đến như lưu lượng ảo của đường truyền. Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 17
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh Lưu lượng ảo là một hàm của cung cấp tải trọng bởi nguồn dọc theo đường dẫn và khả năng xảy ra khối được theo dõi bởi nguồn Coi một đường dẫn giữa 1 nguồn và 1 đích là r. Giả sử tải trọng của vr được cung cấp bởi nguồn dọc theo đường dẫn và khả năng xảy ra khối tương ứng bởi nguồn là br. Sau đó lưu lượng ảo của đường dẫn được biểu thị bằng vcr, đưa ra bởi vcr=Evc-1(vr,br) , vcr=Evc-1(vr,br) biểu thị hàm nghịch đảo của công thức Erlang cùng với đánh giá dung lượng, và đưa ra bởi vcr=Evc-1(vr,br):= min{c>=0: E(vr,c)
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh vị đo lường quan trọng của “chất lượng” của một đường dẫn. Từ sự định rõ lưu lượng ảo, 3 C1 S1 vc1 (1) 1 6 S1 1 C2 6 d vc2 (1) 4 vc2 (2) S2 2 6 C3 S2 2 vc1 (2) 5 (a) tổng quan vật lí (b) tổng quan ảo Hình 5.4: Minh họa mô hình dung lượng ảo sử dụng mô hình kite Chúng ta giải thích tính tự tương thích của mô hình lưu lượng ảo thông qua một ví dụ coi như mạng kite (diều hâu) trong hình 5.3(a) ở 2 nguồn s1 và s2, có 2 đường mỗi đường đến đích d, và 2 đường chia sẻ một liên kết chung (4->6). Các liên kết cùng với các nhãn là các liên kết nghẽn cổ chai của mạng, với c1=c2=c3, và tất cả những liên kết khác có thể quan sát để có các lưu lượng lớn, để r11, r21 thể hiện các đường dẫn 1->3->6 và 1->4->6 theo thứ tự định sẵn, và r12,r22 thể hiện các đường truyền 2->5->6 và 2->4->6 theo thứ tự định sẵn. Một cách tổng quan dung lượng ảo của 2 cặp nguồn- đích là cho trong hình 3(b) , ở các đường dẫn r21,r22 đến mỗi node nguồn như các đường riêng rẽ cùng các dung lượng vc21, vc22 theo thứ tự định sẵn, và không có chia sẻ các liên kết với các đường dẫn khác VI. Giao thức đường đi ngắn nhất (OSPF-open Shortest First) Giao thức OSPF là một giao thức định tuyến miền trong được sử dụng rộng rãi. Phạm vi hoạt động của nó cũng là một hệ thống tự trị (AS). Các bộ định tuyến đặc biệt được gọi là các router biên AS có trách nhiệm ngăn thông tin về các AS khác vào trong hệ thống hiện tại. Để thực hiện định tuyến hiệu quả, OSPF chia hệ thống tự trị ra thành nhiều khu vực (area) nhỏ. Mỗi AS có thể được chia ra thành nhiều khu vực khác nhau. Khu vực là tập hợp các mạng, trạm và router nằm trong cùng một hệ thống tự trị. Tất cả các mạng trong một khu vực phải được kết nối với Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 19
- Widest Shortest Path GVHD: Hoàng Trọng Minh nhau. Tại biên của khu vực, các router biên khu vực tóm tắt thông tin về khu vực của mình và gửi các thông tin này tới các khu vực khác. Trong số các khu vực bên trong AS, có một khu vực đặc biệt được gọi là đường trục; tất cả các khu vực trong một AS phải được nối tới đường trục. Hay nói cách khác là đường trục được coi như là khu vực sơ cấp còn các khu vực còn lại đều được coi như là các khu vực thứ cấp. Khu vùc 1 Khu vùc 2 Router biªn khu vùc Tíi AS kh¸c Khu vùc ®-êng trôc Router ®-êng trôc Router biªn AS HÖ thèng tù trÞ (AS) Hình 6.các khu vực trong một hệ thông tự trị Các router bên trong khu vực đường trục được gọi là các router đường trục, các router đường trục cũng có thể là một router biên khu vực. Nếu vì một lý do nào đó mà kết nối giữa một khu vực và đường trục bị hỏng thì người quản trị mạng phải tạo một liên kêts ảo (virtual link) giữa các router để cho phép đường trục tiếp tục hoạt động như một khu vực sơ cấp. OSPF là giao thức định tuyến trạng thái liên kết, được thiết kế cho các mạng lớn hoặc các mạng liên hợp và phức tạp. Các giải thuật định tuyến trạng thái sử dụng các giải thuật Shortest Path First (SPF) cùng với một cơ sở dữ liệu phức tạp về cấu hình của mạng. Cơ sở dữ liệu về cấu hình mạng về cơ bản bao gồm tất cả dữ liệu về mạng có liên kết đến bộ định tuyến chứa cơ sở dữ liệu. Giải thuật chọn đường dẫn ngắn nhất SPF là cơ sở cho hệ thống OSPF. Khi 1 bộ định tuyến sử dụng SPF được khởi động, bộ định tuyến sẽ khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu của giao thức định tuyến và sau đó đợi chỉ báo từ các giao thức tầng thấp hơn dưới dạng các hàm. Bộ định tuyến sẽ sử dụng các gói tin OSPF Hello để thu nhận các bộ định tuyến lân cận của mình. Bộ định tuyến gửi gói tin Hello đến các Sinh Viên : Nguyễn Thị Nghĩa 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Luận văn: Ứng dụng của đạo hàm để tìm cực trị của hàm số
75 p |
238 |
93
-
LUẬN VĂN:MÔ PHỎNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ
84 p |
307 |
92
-
Luận văn: Thuật toán đường đi ngắn nhất và rộng nhất WSP - Vũ Công Sự
33 p |
223 |
86
-
Báo cáo "Nghiên cứu các thuật toán nén dữ liệu thuật toán LZW"
5 p |
218 |
70
-
Bài tiểu luận: Tìm hiểu về chì (Plumbum)
25 p |
163 |
44
-
Luận văn: Một số ứng dụng của phương pháp tọa độ trong việc giải toán ở trường THPT
52 p |
116 |
44
-
Luận văn: Một số nội dung của lý thuyết xác suất trong chương trình Toán THPT
57 p |
113 |
43
-
LUẬN VĂN: ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG TƯƠNG TÁC LÊN ĐỘ NHẠY CỦA CẢM BIẾN HALL PHẲNG
46 p |
102 |
39
-
Luận văn: Một số dạng phương trình tích phân tuyến tính
85 p |
92 |
31
-
Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng một số quy trình tựa thuật toán để giải các bài tập hình học không gian
163 p |
64 |
28
-
Tiểu luận: Tìm hiểu công thức toán học sử dụng trong quá trình trích ly
20 p |
128 |
26
-
Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân
61 p |
80 |
24
-
Luận văn tốt nghiệp: Dạy học hợp tác trong bối cảnh giảng dạy Toán ở ĐBSCL
75 p |
38 |
18
-
Luận văn tốt nghiệp: Vận dụng tư duy thuật toán trong giảng dạy
94 p |
43 |
18
-
Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về tích phân Lebesgue và không gian Lp
60 p |
31 |
13
-
Bài thuyết trình: Thuật toán Hungary cho bài toán vận tải
15 p |
96 |
12
-
Luận văn " Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate"
23 p |
51 |
7

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=pqj5j3l7gvn9ik7q0kisu2b042; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
# TCVN 5654-1992-QP
Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5
lượt xem 62
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090907/tuongvan/80x100/tcvn_5654_1992_qp_bao_ve_mt_o_cac_ben_giao_nhan_dau_tho_tren_bien_0654.jpg)
##
TCVN 5654-1992-QP
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
TCVN 5654 – 1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: TCVN 5654-1992-QP
- TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5654 – 1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN Regulation on environmental protection et offshore mooring terminals for fetroleum HÀ NỘI- 1991 Lời nói đầu TCVN 5654 – 1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Khi giao nhận dầu thô trên biển tất cả các tầu phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về phần giao nhận dầu trên bến. 1.2. Các tầu vào bến và các kho chứa dầu trên bến phải tuân theo các quy định sau: - Phải có các thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm phù hợp với TCVN 4044-85. Nếu là tầu nước ngoài phải có giấy chứng nhận quốc tế về chống ô nhiễm do dầu mỏ gây ra và phải được các nhà chức trách Việt Nam chấp nhận. - Trên mỗi tầu, mỗi bến, lãnh đạo phải cử cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường, công tác an toàn theo dõi thường xuyên và ghi vào sổ theo dõi chống ô nhiễm môi trường để hàng tháng thông báo cho lãnh đạo. - Tất cả các tầu, các kho chứa dầu hoạt động trên biển phải có các thiết bị phòng cháy và chữa cháy. 2. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DẦU BỊ RƠI VÃI TRONG QUÁ TRÌNH GIAO, NHẬN DẦU 2.1. Các biện pháp phòng ngừa dầu rơi vãi trong quá trình tàng trữ và giao, nhận dầu trên bến. 2.1.1. Yêu cầu đối với mọi người làm việc trên bến: - Tất cả mọi người làm việc trên bến phải được huấn luyện chuyên môn về công tác phòng chống ô nhiễm trên biển và phải được định kỳ kiểm tra chuyên môn và thực tập. - Phải hiểu biết thực tế về tình trạng của tầu có tải hay không tải. - Phải hiểu biết về kỹ thuật làm sạch váng dầu, cách sử dụng các thiết bị, kế hoạch phòng chống sự cố tràn dầu. 2.1.2. Cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường phải kiểm tra thường xuyên. - Sự rò rỉ ở các thiết bị trên tầu, trên bến. - Sự rò rỉ ở các van. - Sự rò rỉ ở các trạm bơm. - Phát hiện sự xuất hiện bất thường về áp suất trong đường ống dẫn dầu và vòi hút. - Thường xuyên theo dõi lượng dầu chứa trong kho chứa, trong tầu để phát hiện những tai biến bất thường. 2.1.3. Trước khi giao nhận dầu phải - Kiểm tra việc chiếu dáng phù hợp quá trình làm việc. - Kiểm tra chế độ neo tầu.
- - Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc giữa tầu giao và tầu nhận trước khi giao nhận dầu, hệ thống này phải bảo đảm hoạt động tốt trong mọi điều kiện. - Trong quá trình giao nhận dầu phải có một tầu con (ca nô) túc trực tại chỗ để xử lý các sự cố tràn dầu. - Phải kẹp chỉ toàn bộ các van xả dầu của các tầu. 2.2. Quy định các biện pháp thu gom, xử lý dầu rơi vãi trong quá trình tàng chứa và giao nhận dầu. 2.2.1. Các tầu, các kho tàng chứa dầu, các tầu nhận dầu trên bến phải có các thùng chứa dầu cặn các loại thải ra từ các động cơ, các thiết bị làm việc trên tầu, trên kho tàng trữ dầu. 2.2.2. Các tầu, kho tàng chứa dầu, các tầu nhận dầu trên bến phải có các thùng đựng các vật liệu lau chùi sàn, và các chất thải có chứa dầu. 2.2.3. Các tầu, các kho hàng chứa dầu, các tầu nhận dầu phải có các thiết bị thu gom dầu bị rơi vãi trên sàn tầu, trong trường hợp dầu bị rơi vãi xuống biển phải báo cáo với các cơ quan có chức năng về bảo vệ môi trường kết hợp và chọn phương án cứu chữa. 2.2.4. Trong khu vực bến, cấm tuyệt đối mọi hành vi thải các loại dẻ có thấm dầu và các chất thải khác lẫn dầu ngoài các đối tượng được nêu ơ mục 1. 2.2.5. Khi có sự cố tràn dầu trên bến phải: - Ngừng ngay việc giao nhận dầu - Phải thông báo ngay cho các cơ quan chức năng của Nhà nước về bảo vệ Môi trường. Thông báo phải được chuyển đi bằng các phương tiện thông tin nhanh nhất sẵn có để khẩn trương khắc phục sự cố xảy ra. Nội dung thông báo xem phụ lục 2. - Bằng mọi biện pháp và phương tiện sẵn có thu gom lượng dầu tràn trên àn tầu, trên mặt nước biển. - Chỉ được dùng các hóa chất để xử lý ô nhiễm dầu khi đã được các cơ quan chức năng Nhà nước cho phép. 3. QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU TỪ DÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM ĐẾN BẾN 3.1. Trước khi xây dựng đường ống dẫn dầu từ dàn công nghệ trung tâm đến bến phải cung cấp chi tiết sơ đồ, vị trí đường ống dẫn dầu cho các cơ quan chức năng của Nhà nước về bảo vệ môi trường biết. 3.1.1. Chỉ được phép xây dựng các đường ống dẫn dầu từ dàn công nghệ trung tâm đến bến khi đã được các cơ quan chức năng của Nhà nước về Bảo vệ môi trường cho phép. 3.2. Phải thả phao đeo toàn bộ chiều dài tuyến đường ống dẫn dầu. 3.3. Phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa đường ống vào sử dụng (độ kín, áp lực chịu tối đa). 3.4. Trong quá trình sử dụng đường ống phải định kỳ kiểm tra hệ thống thiết bị đóng ngắt tại các điểm đầu của tuyến đường ống. 3.5. Phải có hệ thống quan sát, kiểm tra thường xuyên toàn bộ tuyến đường ống nhằm để phát hiện ra sự rò rỉ của hệ thống đường ống. 4. QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG THÁO THẢI NƯỚC DẰN VÀ NƯỚC DẪN DẦU Đối với tất cả các tầu, kho chứa dầu trên bến phải có hệ thống thiêt sbị tách dầu- nước. Nước sau khi tách phải đảm bảo hàm lượng dầu trong nước không lớn hơn 15g/l. Hệ thống này phải được các cơ quan chức năng Nhà nước về bảo vệ môi trường định kỳ kiểm tra khi tháo thải phải tuân theo các điều kiện sau đây: - Trong vùng sát bờ: chỉ được xả nước với hàm lượng dầu không lớn hơn 5mg/l. - Trong vùng gần bờ: chỉ được xả nước với hàm lượng dầu không lớn hơn 15mg/l.
- - Trong vùng xa bờ: chỉ được xả nước với hàm lượng dầu không lớn hơn 40mg/l. 5. HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 5.1. Phải thường xuyên bơm khí trơ vào các hầm tầu chứa dầu nhằm đảm bảo không gây cháy nổ. 5.2. Các khí sinh ra trong quá trình tàng chứa dầu ở tầu và kho chứa dầu phải được đưa ra tháp đốt hoàn toàn hoặc được tận dụng làm nguồn năng lượng trên bến. 5.3. Đối với các tầu hoặc kho chứa dầu không có tháp đốt thì khí sinh ra trong quá trình tàng chứa dầu khí thải ra môi trường phải được pha loãng với khí trơ đến một nồng độ đảm bảo không gây ô nhiễm không khí ở khu vực ngoài. 5.4. Trên các tầu, bến phải có các thiết bị phát hiện nồng độ khí cháy nổ, độc hại. 6. QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG THU GOM, XỬ LÝ THẢO THẢI CHẤT THẢI SINH HOẠT 6.1. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải. Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt gây ra, trên cấc tầu, kho chứa dầu trên bến phải có các trang thiết bị sau: - Thùng chứa chất thải từ công trình vệ sinh để sau đó xử lý và đổ xuống biển. - Thùng chứa các loại rác để sau đó xử lý hoặc đưa đến nơi quy định tuỳ theo từng trường hợp nêu sau. - Thùng chứa các thức ăn thừa để sau đó xử lý và đổ xuống biển. - Máy nghiền thức ăn thừa. - Thiết bị xử lý chất thải từ công trình vệ sinh. - Thiết bị xử lý rác. 6.2. Quy định về việc thải các chất thải sinh hoạt 6.2.1. Trong vùng sát bờ - Cấm thải xuống biển chất thải từ các công trình vệ sinh chưa qua xử lý. Việc thải nước đã qua xử lý phải không gây ra sự xuất hiện các hạt rắn lơ lửng nhìn thấy được và không gây ra sự đổi màu của môi trường biển. - Cấm thải xuống biển các loại rác. - Cho phép thải xuống biển nước thải sinh hoạt không lẫn nước thải từ công trình vệ sinh. - Cho phép đổ xuống biển các thức ăn thừa mà sinh vật biển có thể ăn được, đã được máy nghiền nhỏ thành mẫu vun có kích thước không lớn hơn 25mm. 6.2.2. Trong vùng gần bờ: - Cấm thải xuống biển các loại rác - Cho phép thải xuống biển nước thải sinh hoạt không lẫn nước thải từ công trình vệ sinh. - Cho phép thải xuống biển chất thải từ công trình vệ sinh đã qua thiết bị xử lý. Thiết bị này phải được cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm tra và cho phép sử dụng. - Cho phép đổ xuống biển thức ăn mà sinh vật biển có thể ăn được đã được qua máy nghiền nhỏ thành mẩu vụn có kích thước không lớn hơn 25mm. 6.2.3. Vùng xa bờ: - Cấm thải xuống biển các loại rác nổi được và các loại rác chìm được có lẫn dầu. - Cho phép đổ thức ăn thừa mà sinh vật biển có thể ăn được đã được máy nghiền nhỏ thành mẩu vụn có kích thước không lớn hơn 25mm.
- - Cho phép thải xuống biển chất thải từ công trình vệ sinh đã qua thiết bị xử lý. Thiết bị đó phải được các cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm tra và cho phép sử dụng. 7. KIỂM TRA PHÁT HIỆN MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRÊN BIỂN 7.1. Hàng quý lãnh đạo tầu chứa dầu, kho chứa dầu trên bến phải báo cáo về tình hình phòng chống ô nhiễm môi trường và tai nạn ô nhiễm xảy ra trên bến trong quý đó cho cơ quan quản lý cấp trên và các tổ chức chống ô nhiễm môi trường trong vòng 15 ngày đầu của quý sau (theo phụ lục 3). 7.2. Các cơ quan nhà nước có chức năng về bảo vệ môi trường và các cán bộ được họ ủy quyền có quyền đến bất cứ lúc nào để tiến hành các công việc sau đây: 7.2.1. Thu thập các loại mẫu (dầu, khí, nước thải). 7.2.2. Thanh tra việc bảo quản, hoạt động và việc sử dụng các trang thiêt sbị và vật liệu chống ô nhiễm. 7.2.3. Kiểm tra các loại giấy phép, giấy chứng nhận và tài liệu liên quan tới công tác bảo vệ môi trường. 7.2.4. Kiểm tra sổ theo dõi chống ô nhiễm môi trường và các hoạt động có liên quan. Khi cần họ được quyền sao chép các tài liệu cần thiết và yêu cầu những người chịu trách nhiệm của các đơn vị đó xác nhận bản sao chép đó là y nguyên bản chính. 7.2.5. Tất cả các hoạt động thanh tra và giám sát của các nhân viên trong cơ quan chức năng quản lý môi trường nhà nước phải được các tầu và các kho chứa dầu ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa để họ hoàn thành nhiệm vụ. PHỤ LỤC I Thuật ngữ 1. Nước dầu tầu: là nước được giữ thăng bằng do tầu khi không có tải. 2. Chất thải sinh hoạt: là các loại nước thải và rác sản sinh ra trong quá trình hoạt động, sinh hoạt của con người trên các bến, các tầu. 3. Rác: là tất cả các vật liệu rắn sản sinh ra trong quá trình hoạt động của con người trên bến như vỏ đồ hộp, chất dẻo… (trừ chất thải của công trình vệ sinh). 4. Sự thải: là sự vứt bỏ, đổ các chất từ tầu, bến xuống biển trong đó bao gồm cả sự bơm, sự rò rỉ của tầu, van, đường ống… 5. Vùng sát bờ: là vùng biển có chiều rộng 0,3 hải lý tính từ đường mép nước thấp nhất (1 hải lý = 1,853m). 6. Vùng gần bờ: là vùng biển có chiều rộng 09 hải lý tính từ ranh giới của vùng sát bờ. 7. Vùng xa bờ: là vùng biển nằm ngoài vùng gần bờ. PHỤ LỤC 2 Nội dung được thông báo khi có sự cố tràn dầu trên bến 1. Nguyên nhân tràn dầu 2. Tên tầu và quốc tịch tầu nhận (giao) 3. Khối lượng dầu nhận (giao) 4. Khối lượng dầu tràn, loại dầu 5. Thời gian tràn dầu, địa điểm tràn dầu 6. Điều kiện khí tượng thủy văn trên bến lúc đó 7. Loại và số lượng máy móc thiết bị, vật liệu cho việc chống dầu loang, thu gom dầu bị đổ ra bến
- 8. Các biện pháp chống ô nhiễm đã được tiến hành PHỤ LỤC 3 Nội dung thông báo về tình hình phòng chống ô nhiễm môi trường và mức độ ô nhiễm TT Nội dung thông báo 1 Tên, loại tầu, kho chứa dầu giao (nhận) trên bến. 2 Nội dung công việc tiến hành trong quá trình giao nhận dầu. 3 Tình hình phòng chống ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động. 4 Thống kê các tai nạn ô nhiễm và cách xử lý.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
TCVN ISO 4085 : 1985
14 p |
906 |
303
-
TCVN 1770 : 1986
3 p |
909 |
198
-
TCVN 6078 1995
8 p |
482 |
164
-
TCVN 360:2006
6 p |
746 |
139
-
TCVN 5570 1991
4 p |
412 |
128
-
TCVN 7891-2008
14 p |
374 |
125
-
TCVN 6069 : 1995
2 p |
285 |
121
-
TCVN 6260 : 1977
3 p |
338 |
120
-
TCVN 2748 1991
4 p |
640 |
107
-
TCVN 362 : 2005
21 p |
302 |
102
-
TCVN 5898-1995
6 p |
267 |
75
-
TCVN 3993 : 1985
2 p |
154 |
75
-
TCVN 2848 1991
5 p |
296 |
74
-
TCVN 2231 : 1989
7 p |
265 |
48
-
TCVN 5060
35 p |
138 |
39
-
TCVN 5066 1990
6 p |
165 |
32
-
TCVN 5655-1992
6 p |
169 |
32

Set-Cookie: TLDEVNamespace=03qc5fa221sklghvg9v1ljjou7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# thiết kế hệ thống lạnh, chương 3
Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11
lượt xem 49
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100809/hoalan1357/80x100/chuong_iii_7456.jpg)
##
thiết kế hệ thống lạnh, chương 3
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Các thông số chi tiết tủ Tấm trao đổi nhiệt có dạng tấm, làm lạnh sản phẩm bằng tiếp xúc trực tiếp, được cấp dịch bằng bơm dịch. Khay đựng sản phẩm + Kiểu : có nắp tiếp xúc hai mặt trực tiếp, loại 2 kg tiêu chuẩn + Kích thước phủ bì : Dài 290mm x Rộng 210mm x Cao 60mm + Vật liệu : Nhôm tấm dày 2mm 3.1.2 Tính kích thước tủ cấp đông 1000kg/mẻ 3.1.2.1.Tính kích thước: Các sản phẩm cho vào tủ cấp đông đều được đặt vào trong các khay nhỏ và đặt trên...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: thiết kế hệ thống lạnh, chương 3
- CHƯƠNG III THIẾT KẾ THỂ TÍCH, MẶT BẰNG VÀ KÍCH THƯỚC TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC, TỦ ĐÔNG GIO Ï, DÂY CHUYỀN IQF, MÁY ĐÁ VẢY
- 3.1 Thiết kế tủ cấp đông tiếp xúc 1000kg/mẻ 3.1.1 Các thông số chi tiết Vỏ tủ làm bằng Inox, kích thước vỏ phụ thuộc vào các cấu trúc bên trong tủ Tấm trao đổi nhiệt có dạng tấm, làm lạnh sản phẩm bằng tiếp xúc trực tiếp, được cấp dịch bằng bơm dịch. Khay đựng sản phẩm + Kiểu : có nắp tiếp xúc hai mặt trực tiếp, loại 2 kg tiêu chuẩn + Kích thước phủ bì : Dài 290mm x Rộng 210mm x Cao 60mm + Vật liệu : Nhôm tấm dày 2mm 3.1.2 Tính kích thước tủ cấp đông 1000kg/mẻ 3.1.2.1.Tính kích thước: Các sản phẩm cho vào tủ cấp đông đều được đặt vào trong các khay nhỏ và đặt trên các tấm trao đổi nhiệt ( tấm plate ). Ta chọn tấm plate chứa 36 khay mỗi khay 2Kg một tấm plate chứa 36x2=72Kg sản phẩm Châm nước từ 2530% chọn 28% 72 Vậy 1 plate nặng = 100Kg/plate 72% E 1000 -Số plate chất tải n p = = =10 100 100 Số plate của tủ n= n p +1 =10+1 =11
- Ta bố trí 36 khay trên 1 plate như sau : 1994 13 210 Tr 2200 290 30 -Từ hình vẽ trên ta có Hình 3.1:Bố trí khay trên các tấm lăc Chiều rộng của tấm plate W = 4.290+3.30 = 1250mm Chiều dài của tấm plate L = 9.210+8.13+206 = 2200mm Tấm plate có kích thước : 2200L x 1250 W x 22mm - Chiều cao của phần chứa sản phẩm và tấm trao đổi nhiệt là : 22+11.105=1177mm - Tấm lót nhôm hoặc nhựa PA trên và dưới là : 50+50=100mm - Khoảng cách khung đến trần là : 223mm Vậy chiều cao phủ bì của tủ là : 1177+100+223+2.150 = 1800mm - Khoảng cách giữa tấm plate và 2 bên tủ là :2.125mm
- Vậy chiều rộng phủ bì của tủ là : 1250+2.125+2.150 = 1800mm Vậy chiều dài phủ bì của tủ là : 2200+2.400+2.150 = 3300mm 3.1.2.2.Hình vẽ tiết diện tủ cấp đông tiếp xúc 1000kg/mẻ 1645mm 1700mm
- 3700mm 3.2.Thiết kế tủ đông gió 250kg/mẻ: 3.2.1 Các thông số chi tiết Vỏ tủ làm bằng Inox, kích thước tủ phụ thuộc vào cấu tạo các thiết bị bên trong buồng : + Khay cấp đông : Được làm bằng nhôm tấm dày 2mm hoặc Inox , có đục lỗ trên bề mặt khay nhằm tạo được sự lưu thông gió dễ dàng, khay được thiết kế phù hợp với loại sản phẩm cấp đông như tôm, ca,ï mực . Mỗi khay cấp đông chứa được 2,5kg sản phẩm + Giá đỡ khay : được làm bằng Inox, dùng để đỡ khay cấp đông bên trong tủ đông. Giá đỡ có kích thước sau : Dài810mm x Rộng500mm x Cao1900mm.Với 25 tầng để bố trí các khay cấp đông, Khoảng cách giữa các khay được bố trí hợp lý nhằm tăng khả năng lưu thông gió. Mỗi giá bố trí được 25 khay cấp đông. Vậy mỗi giá chứa được : 25.2,5 = 62,5 kg sản phẩm. Với buồng đông gió năng suất 250kg/h ta cần 250 : 62,5 = 4 giá đỡ 3.2.2.Tính kích thước tủ đông gió 3.2.2.1.Chiều cao Với chiều cao phủ bì của giá đặt khay là 1900mm, để thuận tiện cho gió lưu thông tốt, ta lấy thêm chiều cao từ giá đến trần của tủ là 500mm. Vậy chiều cao của buồng là H = 1900 + 500 = 2400mm. 3.2.2.2.Chiều rộng Chiều rộng của giá đặt khay là 500mm, ta lấy thêm 1700mm để lắp đặt thêm các dàn lạnh, quạt, van, đường ống và các thiết bị khác.
- Vậy chiều rộng phủ bì của buồng là W = 500 + 1700 = 2200mm. 3.2.2.3.Chiều dài Ta có chiều dài của mỗi giá đỡ là 810mm. Suy ra tổng chiều dài của các giá đỡ là 3240mm. Ta lấy + Khoảng cách từ giá đến vỏ tủ mỗi bên là 270mm + Khoảng cách giữa các giá đỡ là 100mm + Khoảng cách 2 giá 195mm Vậy chiều dài phủ bì là : 4.810+2.195+2.270+1120+2.150 = 5500mm 3.2.3 Hình vẽ tiết diện tủ đông gió
- 3.3.Tính kho chứa đá vảy 3.3.1.Thông số kỹ thuât. 1- Môtơ. 4- Bơm nước tuần hoàn. 2- Hộp số. 5- Ống ga vào. 3- Ống ra ga. 6- Thân cối đá vảy. 7- Dao cắt đá dạng cánh xoắn 1 2 3 7 . 6 5 4 Công suất làm đá Hình 3-1 10 tấn/ngày Công suất môtơ cắt đá 370W Công suất môtơ bơm nước 100W Nhiệt độ nước cấp 28C Nhiệt độ tâm đá -5C Kích thước bao ngoài 1780Hx1130Wx1130W (mm) Kích thước trống tạo đá 1000x900H (mm) Trống tạo đá, dao thẳng kiểu răng cưa thẳng thép mạ crôm. Gồm 2 tay dao l = 740mm.
- 3.3.2. Thể tích kho đá vảy E V , m3 [3-1] gv Trong đó : E : dung tích kho chứa đá : E = 10tấn V : thể tích kho gv : định mức chất tải thể tích . Tra bảng ( 2-3) TL1 ta có : gv = 0,45t/m3. 10 Từ [3-1] : V 22.22m 3 0,45 3.3.3. Diện tích chất tải V F , m2 [3-2]. h Trong đó : h = 2,7 : chiều cao chất tải trong kho 22,22 Từ [3-2] : F 8,2296m 2 2,7 3.3.4.Tải trọng trên 1m2 diện tích nền kho gf gv.h gv.h = 0,45.2,7 =1,2157 tấn/m2 3.3.5. Diện tích lạnh cần xây dựng F Ft = , m2 F Trong đó : Ft : diện tích cần xây dựng. F : hệ số sử dụng diện tích của buồng, tra bảng ( 2-4) TL1 ta có : F = 0,57 8,2296 Vậy Ft = 14,4m 2 0,57 3.3.6 Bố trí kho chứa đá vảy Từ diện tích Ft = 14,4m2 và các tấm panel có kích thước tiêu chuẩn là rộng 1,2m ta suy ra chiều dài và rộng của kho là : 4 x 3,6m 3.4. Tính kích thước cho tủ đông kiểu băng chuyền IQF Thông số ban đầu
- - Công suất : G = 500kg/h - Môi chất lạnh NH3 - Thời gian làm lạnh yêu cầu :từ 530phút chọn T = 15 phút. - Nhiệt độ tâm xử lý lạnh : tt = -18C - Nhiệt độ sản phẩm đưa vào : tv = 37C. Khối lượng chất tải (tôm) tức thời trong tủ : G.T 500.15 gt 125kg 60 60 Giả sử trên 1m2 băng chuyền được 2kg sản phẩm thì diện tích sản phẩm chiếm chỗ trên băng chuyền trong tủ : g t 125 Fsp 62,5m 2 2 2 Chọn chiều rộng băng chuyền : Bbc = 0,45m Chiều rộng thực tế để xếp sản phẩm : Bsp = 0,4m. Như vậy chiều dài băng chuyền có chứa tôm : Fsp 62,5 Lsp 156,25m Bsp 0,4 Chọn chiều dài của một tầng băng chuyền Lbc = 6,5m . Suy ra số tầng băng chuyền chồng lên nhau 156,25 n 24 tầng 6,5 Vận tốc của băng tải Lsp 156,25 vbt 10,4 m/phút. T 15 Đường kính của băng chuyền xoắn Lbc 6,5 D 2,1m . Chọn chiều cao giữa các tầng băng chuyền h = 60mm. Suy ra chiều cao băng chuyền xoắn H = n.ht = 60.24 = 1440 mm =1,44m. Từ các kích thước của khối băng chuyền xoắn, chọn kích thước phủ bì của tủ kết đông IQF : Chiều dài L = 5,4 m.
- Chiều rộng B = 2,4m. Chiều cao H = 2,7m
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh - Nguyễn Đức Lợi
364 p |
1236 |
730
-
thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 2
6 p |
365 |
219
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 12
5 p |
409 |
200
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 4
10 p |
336 |
160
-
thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 1
8 p |
275 |
145
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 3
10 p |
242 |
139
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 9
16 p |
298 |
133
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, Chương 7
10 p |
247 |
130
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 11
18 p |
214 |
125
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 5
9 p |
214 |
120
-
Giáo trình -Thiết kế hệ thống thiết bị sấy- chương 3
117 p |
251 |
115
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 3
5 p |
200 |
111
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 8
15 p |
217 |
109
-
Giáo trình Thiết kế hệ thống lạnh: Phần 1 - KS. Đỗ Trọng Hiển (chủ biên)
71 p |
162 |
104
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 13
17 p |
178 |
103
-
thiết kế hệ thống lạnh cho xí nghiệp, chương 15
7 p |
194 |
100
-
Giáo trình Thiết kế hệ thống lạnh: Phần 2 - KS. Đỗ Trọng Hiển (chủ biên)
69 p |
150 |
96
-
Bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý: Chương 3 - Nguyễn Hồng Quang
16 p |
44 |
8

Set-Cookie: TLDEVNamespace=8hpm8gojorl25ggq4rt8uc5jm0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Thông báo số 57/2006/TB-VPCP
Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
lượt xem 2
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091031/lawdn3/80x100/853.jpg)
##
Thông báo số 57/2006/TB-VPCP
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thông báo số 57/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thông báo số 57/2006/TB-VPCP
- VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2006/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006-2010) CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM Ngày 29 tháng 02 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch 5 năm (2006-2010) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau: 1. Trong 5 năm qua, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn về giá đầu vào và phải tiếp nhận các doanh nghiệp thuốc lá địa phương quy mô nhỏ, hiệu quả thấp, nhưng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghiệm vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, lợi nhuận và nộp ngân sách của Tổng công ty liên tục tăng, khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc phát triển ngành thuốc lá Việt Nam. Tổng công ty đã quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị đúng quy định của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, phấn đấu tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm thuốc lá điếu, giảm chi ngoại tệ, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người lao động vùng trồng cây nguyên liệu thuốc lá. Tổng công ty đã kịp thời chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, sản xuất các loại thuốc lá điếu giá rẻ cho người có mức thu nhập thấp; góp phần tích cực ngăn chặn thuốc lá lá và thuốc lá điếu nhập lậu, tăng sản lượng thuốc lá điếu và thuốc lá lá xuất khẩu; đồng thời xây dựng được một số thương hiệu thuốc lá điếu được thị trường trong vào ngoài nước chấp nhận. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu trong toàn quốc theo Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tổ chức sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở vùng trồng cây nguyên liệu thuốc lá lá và người sản xuất thuốc lá điếu.
- Một số yếu kém, tồn tại của Tổng công ty là việc chuyển đổi kinh doanh đa ngành, đa dạng hóa sản phẩm còn chậm; việc phát triển vùng nguyên liệu chưa đáp ứng yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của những địa phương có điều kiện thích hợp trồng cây nguyên liệu thuốc lá. 2. Về kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng công ty: Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp nêu trong báo cáo của Tổng công ty, Bộ Công nghiệp và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây: - Bộ Công nghiệp khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển ngành thuốc lá Việt Nam năm 2010, có tính đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung Chiến lược phải phù hợp với thực tiễn của đất nước, phù hợp nội dung Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, phát huy tối đa nội lực để chiếm lĩnh thị trường trong nước, trong đó chú ý cân đối chủng loại sản phẩm để đảm bảo ổn định thị trường, giảm chi ngoại tệ và ngăn chặn có hiệu quả thuốc lá nhập lậu, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động vùng trồng nguyên liệu và người lao động trong doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá. - Trong những năm tới, nhu cầu thuốc lá chưa giảm là một thực tế khách quan; nếu sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu thì thuốc lá nhập lậu sẽ tràn vào, khó kiểm soát. Vì vậy, cần tổ chức sản xuất thuốc lá nhập lậu sẽ tràn vào, khó kiểm soát. Vì vậy, cần tổ chức sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước xuất khẩu, trong đó Tổng công ty giữ vai trò nòng cốt; phấn đấu để những năm tới tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm thuốc lá điếu lên trên 70%, tạo việc làm, giảm nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá điếu, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài. 3. Về các kiến nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: - Về tổ chức, sắp xếp lại ngành thuốc lá, đồng ý Tổng công ty Thuốc là Việt Nam là nòng cốt, tiến hành sắp xếp để đến năm 2007 còn 04 doanh nghiệp đầu mối sản xuất kinh doanh thuốc lá là: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng công ty Khánh Việt; Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai. - Đồng ý đưa mặt hàng thuốc lá vào danh mục đầu tư có điều kiện và danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh. - Về chính sách thuế: Giao Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi tác dộng của mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với sản phẩm thuốc lá phổ thông có giá bán thấp, đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ. - Về nguyên tắc, đồng ý để Tổng công ty thuốc lá Việt Nam được tăng thêm một số nhãn mác thuốc lá quốc tế. Bộ Công nghiệp xem xét kỹ, lựa chọn cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- - Về Chính sách di dời một số cơ sở sản xuất thuốc lá ra khỏi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ. - Cho phép Tổng côn gty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, bia, rượu nước giải khát phù hợp với Chiến lược phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát để đa dạng hóa hình thức kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong Tổng công ty. - Về cổ phần hóa doanh nghiệp: cho phép Tổng công ty chọn một doanh nghiệp sản xuất thuốc lá để làm thí điểm cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc thí điểm này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - Ban Kinh tế TW; - Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; - UBND thành phố Hà Nội; - UBND thành phố Hồ Chí Minh; Văn Trọng Lý - Quỹ hỗ trợ phát triển; - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; - VPCP: BTCN các PCN, các Vụ; ĐMDN, KTTH, TH, NN, QHQT, ĐP, Vụ IV, TTTT&BC, Website CP; - Lưu: VT, CN (3)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thông tư số 13/2006/TT-BTC
11 p |
187 |
31
-
Thông báo số 312/TB-BGTVT
2 p |
61 |
6
-
Thông báo số 39/TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ
3 p |
62 |
5
-
Thông báo số 318/TB-VPCP
1 p |
88 |
4
-
Thông báo số 317/TB-BGTVT
3 p |
45 |
4
-
Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN
43 p |
61 |
3
-
Thông báo số 287/TB-VPCP
3 p |
52 |
3
-
Thông báo số 291/TB-VPCP
4 p |
60 |
3
-
Thông báo số 217/TB-VPCP
3 p |
53 |
3
-
Thông báo số 238/TB-VPCP
3 p |
41 |
2
-
Thông báo số 54/2006/TB-VPCP
4 p |
36 |
2
-
Thông báo số 361/TB-BCT
7 p |
52 |
2
-
Thông báo số 34/TB-VPCP
4 p |
56 |
2
-
Thông báo số 6945/TB-SXD-QLNLHNXD
13 p |
43 |
2
-
Thông báo Số: 57/TB-VPCP
4 p |
58 |
2
-
Thông báo số 55/2006/TB-VPCP
3 p |
44 |
1
-
Thông báo số 198/2006/TB-VPCP
4 p |
32 |
1

Set-Cookie: TLDEVNamespace=4m5aocgoohj8fa1ukvv5s8cpn2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly