text:
Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13
lượt xem 65
download
Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
Nước thải sinh hoạt thường không cố định lượng xả ra theo thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Lượng nước thải sinh hoạt thường được tính gần đúng dựa vào kinh nghiệm đánh giá qua qui mô khu vực sinh sống (thành thị, ngoại ô, nông thôn), chất lượng cuộc sống (cao, trung bình, thấp), ... Việc đo lưu lượng lượng nước thải cũng rất cần thiết nếu có điều kiện. Trong ngày, việc đo lưu lượng có thể thực hiện vào các thời điểm từ 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00 và 17:00 - 19:00. Trong...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Chương Ù XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH --- oOo --- 2.1 NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Khối lượng Nước thải sinh hoạt thường không cố định lượng xả ra theo thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Lượng nước thải sinh hoạt thường được tính gần đúng dựa vào kinh nghiệm đánh giá qua qui mô khu vực sinh sống (thành thị, ngoại ô, nông thôn), chất lượng cuộc sống (cao, trung bình, thấp), ... Việc đo lưu lượng lượng nước thải cũng rất cần thiết nếu có điều kiện. Trong ngày, việc đo lưu lượng có thể thực hiện vào các thời điểm từ 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00 và 17:00 - 19:00. Trong năm, nên chọn việc đo nước thải vào mùa hè (tháng 3, 4, 5). Sơ bộ trong 1 ngày đêm, có thể lấy lượng nước thải khoảng 200 - 250 l/người cho khu vực có dân số P < 10.000 người. Khu vực có P > 10.000 người có thể lấy vào khoảng 300 - 380 l/người. Trong hoàn cảnh hiện tại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể lấy lượng nước thải khoảng 150 - 200 l/người. Lượng nước thải sinh hoạt và tính chất tập trung ô nhiễm thường biến động cao. Nếu lượng nước cấp giảm, thì độ tập trung ô nhiễm gia tăng. Lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất cho hệ thống xử lý nước thải có thể lấy vào khoảng 25% lưu lượng dòng chảy trung bình. Đối với nước thải sinh hoạt, có thể lấy theo các bảng sau: Bảng 2.1 Khối lượng chất bẩn có trong 1 m3 nước thải sinh hoạt Chất Chất bẩn (g/m3) Khoáng Hữu cơ Tổng cộng BOD5 Lắng 50 150 200 100 Không lắng 25 50 75 50 Hòa tan 375 250 625 150 Cộng toàn bộ 450 450 900 300 Nguồn: Imhoffk, 1972 Bảng 2.2 Khối lượng chất bẩn có trong nước thải sinh hoạt cho 1 người Chất Chất bẩn (g/người/ngày-đêm) Khoáng Hữu cơ Tổng cộng BOD5 Lắng 10 30 40 20 Không lắng 5 10 15 10 Hòa tan 75 50 125 30 Cộng toàn bộ 90 90 180 60 Nguồn: Imhoffk, 1972 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 12
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 2.3 Lượng nước thải hằng ngày ở các công trình sinh hoạt và thương mại Loại công trình Đơn vị Lượng BOD5 (Đv) nước thải (kg/ Đv. ngày) (l/ Đv. ngày) Phi trường khách 20 0.01 Nhà thờ chỗ ngồi 20 0.01 Câu lạc bộ đồng quê hội viên 100 0.03 Xưởng (không chất thải công nghiệp) công nhân 135 0.04 Bệnh viện gường 950 0.24 Tiệm giặt ủi máy giặt 2200 biến đổi Nhà trọ (không kèm nhà hàng) gường 190 0.06 Văn phòng (không kèm căn tin) nhân viên 60 0.02 Công viên người 20 0.01 Nhà hàng món 20 0.01 Trường nội trú học sinh 380 0.08 Trường tiểu học học sinh 60 0.02 Trường trung học học sinh 75 0.02 Siêu thị người 60 0.02 Hồ bơi người 40 0.01 Sân vận động người 20 0.01 Nhà hát chỗ ngồi 20 0.01 Nguồn: S.N. Goldstein, W.J. Woberg, Wastewater Treatment Systems for Rural Communities, 1973 Bảng 2.3 Lượng nước thải và BOD5 gần đúng ở Hoa Kỳ và Châu Âu Nơi thải Đơn vị Mức thải Trung bình BOD5 (l/ngày) (l/ngày) (kg/ngày) Nhà ở - Hoa Kỳ người 250 - 1100 630 0.1 - Châu Âu người - 225 0.1 Trường học - Nội trú học sinh 180 - 370 280 0.1 - Trường có căn tin học sinh 40 - 80 60 0.03 - Trường không có căn tin học sinh 20 - 60 40 0.02 Nhà hàng khách 20 - 40 30 0.03 Khách sạn khách 160 - 240 200 0.1 Bệnh viện bệnh nhân 300 - 1000 600 0.14 Văn phòng nhân viên 30 - 80 60 0.02 Cửa hàng tạp phẩm nhân viên 30 - 50 40 002 Nguồn: định mức của Benefield và Randall, 1980 (trích đoạn) 2.1.2 Thành phần và tính chất Nước thải sinh hoạt thường không được xem một cách phức tạp như là nguồn nước thải công nghiệp vì nó không có nhiều thành phần độc hại như phenol, và các chất hữu cơ độc hại. Trong thiết kế các trạm xử lý nước thải, các thông số về lượng chất rắn lơ lửng (suspended solids, SS) và BOD5, ... thường được sử dụng giới hạn. Tổng chất rắn (total solids, TS) có thể lấy theo hình 2.1 hoặc chừng 225 l/người/ngày đêm hoặc xấp xỉ 800 mg/l. Lượng chất rắn lơ lửng có thể lấy chừng 40% tổng lượng rắn, hoặc chừng 350 mg/l. Trong số này, khoảng 200 mg/l là -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 13
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- lượng rắn lơ lửng có thể lắng đọng chừng 60% sau khoảng 1 giờ để yên nước, được lấy ra khỏi nước và xử lý vật lý như một biện pháp lắng sơ cấp (primary settling). Phần còn lại, chừng 100 mg/l là những chất không thể lắng đọng và có thể dùng các biện pháp xử lý hóa học hoặc sinh học để loại thải. Hầu hết biện pháp xử lý thứ cấp (secondary treatment process) là sinh học. Phần còn lại cuối cùng phần lớn là vi chất vô cơ của chất rắn không lắng đọng được, muốn loại bỏ hoàn toàn phải dùng những biện pháp xử lý triệt để. Tổng chất rắn 720 mg/L Chất rắn lơ lửng Chất rắn lọc được 220 mg/L 500 mg/L không thể lắng được Chất không hòa tan Có thể lắng được Chất rắn lơ lửng Chất rắn lơ lửng 160 mg/L 450 mg/L Chất keo 50 mg/L 60 mg/L Chất khoáng Chất khoáng Chất khoáng Chất khoáng Chất hữu cơ Chất hữu cơ Chất hữu cơ Chất hữu cơ 120 mg/L 160 mg/L 290 mg/L 40 mg/L 40 mg/L 15 mg/L 40 mg/L 10 mg/L Hình 2.1. Phân loại chất rắn trong nước thải loại vừa Nguồn: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, 1991 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 14
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 2.4: Thành phần đặc trưng của các loại nước thải sinh hoạt Chất ô nhiễm trong nước thải Nồng độ (mg/lít) Loại mạnh* Loại yếu* Trung bình* Tổng chất rắn (TS) ≥1 200 ≤ 350 700 Chất rắn lơ lửng (SS) ≥ 350 ≤ 100 250 Nitơ tổng số ≥ 85 ≤ 20 40 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) ≥ 300 ≤ 100 200 Nhu cầu oxy hóa học (COD) ≥ 1 500 ≤ 250 500 Phốt phát tổng số ≥ 20 ≤6 10 Dầu, mỡ 100 ≥ 150 ≤ 50 Nitơrít NO2- 0 0 0 Nitơrát NO3- 0 0 0 Nguồn: Ng.Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo, 1999 *: có thể phân theo ô nhiễm cao (mạnh), vừa (trung bình) và nhẹ (yếu) Ví dụ 2.1: Xác định lưu lượng nước thải trung bình ngày và lượng BOD5 cho một khu cư dân đô thị với các số liệu sau: (a) Dân số : 150 000 người (b) Bệnh viện : 1 000 giường (c) Nhà hàng : 40 tiệm ăn, số thực khách trung bình 40 người/tiệm (d) Đại học và cao đẳng : 1 trường với 15 000 sinh viên, có căn tin. (e) Trung tiểu học : 30 000 học sinh, không có căn tin. Giải: Sử dụng bảng 2.3, ta có: Nguồn thải Mức thải Lưu lượng BOD5 BOD5 (m3/ngày) (m3/ngày) (kg/ngày) (kg/ngày) Dân cư 150 000 x 0.225 33 750 150 000 x 0.10 15 000 Bệnh viện 1 000 x 0.6 600 1 000 x 0.14 40 Nhà hàng 1 600 x 0.03 48 1 600 x 0.03 48 Đại học 15 000 x 0.06 900 15 000 x 0.03 450 Trung học 30 000 x 0.04 1 200 30 000 x 0.02 600 Σ = 36 498 Σ = 16 238 Ví dụ 2.2: Xác định lượng tập trung BOD5 trung bình của lượng nước thải đô thị đo được trong liên tiếp 12 ngày đêm như sau: Ngày thứ BOD5 (mg/l) Ngày thứ BOD5 (mg/l) 1 525 7 300 2 350 8 375 3 475 9 425 4 200 10 525 5 250 11 475 6 300 12 400 Xác định thêm độ lệch chuẩn, độ tập trung ở mức 90% và 50%. Giải: Sắp xếp chuỗi số liệu đo BOD5 từ nhỏ đến lớn. Tính xác suất xuất hiện nhỏ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 15
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- hơn hoặc bằng giá trị quan trắc được (vị trí điểm) theo công thức, trong đó m khoảng thứ tự giá trị và n là tổng số quan trắc. Bảng tính như sau: Thứ tự BOD5 Vị trí điểm Thứ tự BOD5 Vị trí điểm 1 200 4.17 7 400 54.20 2 250 12.50 8 425 62.50 3 300 20.80 9 475 70.80 4 300 29.20 10 475 79.20 5 350 37.50 11 525 87.50 6 375 45.80 12 525 95.80 Hình 2.2 Quan hệ BOD5 ~ P (x ≤ xi) % Lấy kết quả đã tính chấm điểm lên giấy bán logarit (giấy tần suất, trục hoành vẽ theo logarit). Trục tung chỉ lượng BOD5, trục hoành là P (x ≤ xi) %. Vẽ đường thẳng đi qua trung tâm các điểm, sao cho khoảng lệch là nhỏ nhất. Trung bình = 383 mg/l Trị ở 90% = 510 mg/l Trị ở 50% = 380 mg/l Trị ở 10% = 255 mg/l Độ lệch chuẩn=(2/3).(90% - 10%) = 2/3 (510 - 255) = 170 mg/l *Ghi chú: Phương pháp này tương tự cách xác định tần suất lũ xuất hiện trong thủy văn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 16
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.2 NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 2.2.1 Khối lượng Chúng ta cần phân biệt 2 loại: • nước thải công nghiệp (industrial wastewater) là nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp. • nước thải khu công nghiệp (industrial zone wastewater) là nước thải sản xuất cộng thêm lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nhà ăn, ... và lượng nước mưa rơi trong khu vực. Để so sánh giữa nước thải sản xuất công nghiệp (nếu nước thải có khả năng bị phân hủy do vi sinh vật) và nước thải sinh hoạt, người ta đưa ra khái niệm "số dân tương đương" (the population equivalent, PE) qua đặc trưng chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 để chỉ nhu cầu oxy của vi sinh vật trong mẫu nước thải trong 5 ngày, ở 20°C. Giá trị BOD5 tính trên toàn bộ lượng nước thải cho 1 người trong 1 ngày đêm là 60 - 100 gram (nếu lấy giá trị BOD20 thì thường tính 140 gr/người/ngày đêm). Đem chia toàn bộ khối lượng nước thải của cơ sở sản xuất công nghiệp cho giá trị trên để tính ra số dân tương đương. Tổng quát, PE (một số sách dùng ký hiệu Np) tính theo: C cn × Q cn PE = (2-1) Tp với Ccn và Qcn là nồng độ và lưu lượng nước thải công nghiệp. Tp lượng nước thải trên mỗi đầu người. Ví dụ 2.3: Một xí nghiệp công nghiệp thải ra 2 500 m3 nước thải/ngày với lượng BOD5 là 200 mg/l. Xác định số dân tương đương PE ứng với chỉ tiêu BOD5 đơn vị là 95 g/người/ngày. Giải: 3 200 . mg 1g 2500 . m 1000 . l 1 . nguoi . ngay PE = × × × × = 5263 người l 1000 . mg ngay 1m 3 95 .g Ta có thể dựa vào bảng qui số dân tương đương ứng với qui mô sản xuất sau: Bảng 2.5: Số dân tương đương (PE) ứng với qui mô sản xuất của các nhà máy Nhà máy Qui mô sản xuất PE Nhà máy sữa không sản xuất pho-mát x 1 000 lít sữa 30 - 80 Nhà máy sữa có sản xuất pho-mát x 1 000 lít sữa 50 - 250 Lò sát sinh x 1 con bò (=2,5 con heo) 70 - 200 Lò sát sinh x 1 tấn thịt 150 - 450 Nhà máy bia x 1 000 lít bia 150 - 400 Nhà máy sản xuất tinh bột x 1 tấn bắp hoặc lúa mì 500 - 1 000 Nhà máy thuộc da x 1 tấn da 1 000 - 4 000 Nhà máy chế biến len x 1 tấn len 2 000 - 5 000 Phân xưởng tẩy x 1 tấn sản phẩm 1 000 - 4 000 Nhà máy nhuộm (có chứa lưu huỳnh) x 1 tấn vật liệu 2 000 - 3 500 Nhà máy giặt x 1 tấn vải giặt 370 - 1 000 Sự rò rỉ dầu khoáng x 1 tấn dầu 12 000 Nguồn: I. Grulo, Công trình làm sạch nước thải loại nhỏ, 1980. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 17
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2 Thành phần và tính chất Thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp rất đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố của sản xuất công nghiệp gồm như lãnh vực, nguyên liệu tiêu thụ, loại công nghệ áp dụng, qui mô hoạt động, ... Một số tài liệu nước ngoài cho biết khối lượng nước thải công nghiệp thường chiếm 30 - 35% tổng lượng nước thải đô thị. Khi tính toán công trình xử lý chung nước thải sinh hoạt và công nghiệp, ta căn cứ vào chất nhiễm bẩn sinh hoạt. Chất bẩn công nghiệp phải giữ lại để xử lý cục bộ nhằm bảo đảm tính an toàn cho hệ thống dẫn và xử lý nước thải đô thị. Tính chất của nước thải thường được xác định bằng phân tích hóa học thành phần nhiễm bẩn. tuy nhiên để có đầy đủ các số liệu thường gặp nhiều khó khăn về thời gian, thiết bị và kinh phí. Để đơn giản, người ta thường dựa vào một số chỉ tiêu như nhiệt độ, màu sắc, mùi vị, độ trong, pH, chất tro và không tro, hàm lượng chất lơ lửng, chất lắng đọng, BOD, COD và một số chỉ tiêu khác do yêu cầu. Việc xác định hàm lượng BOD hoặc SS chẳng hạn, thường dẫn đến việc xác định biểu đồ hàm lượng theo dòng chảy và tần suất như hình 2.3. Hình 2.3 Quan hệ Q ~ BOD ~ SS ~ P (x ≤ xi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 18
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.3 CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ THIẾT KẾ THỦY LỰC 2.3.1 Phương trình Manning và phương trình Hazen-Williams Phương trình Manning Phương trình Hazen-Williams TRONG ỐNG CÓ ÁP TRONG ỐNG CÓ ÁP Hệ SI Hệ SI V = 0,849.CR 0, 63 S 0,54 0,397 2 / 3 1 / 2 V = D S (2-3) n Q = 0,278.CD 2,63 S 0,54 (2 -5) 0,312 8 / 3 1 / 2 --------------------------------- Q= D S Hệ US n ----------------------------------- V = 1,318.CR 0, 63 S 0,54 Hệ US (2-4) 0,590 2 / 3 1 / 2 Q = 0,432.CD 2, 63 S 0,54 V = D S n (2-6) 0,463 8 / 3 1 / 2 Q= D S n TRONG KÊNH HỞ trong các công thức trên: Hệ SI 1 V - vận tốc, Q/A, m/s (ft/s) V = R 2 / 3 .S 1 / 2 (2-7) C - hệ số Chezy n R - bán kính thủy lực, D/4, m (ft) ------------------------------------------------- S - độ dốc đường thế năng = hf/L Hệ US Q - lưu lượng, m3/s (ft3/s) D - đường kính ống dẫn 1,468 2 / 3 1 / 2 V = R .S (2-8) n - hệ số nhám (tra bảng ở các sách Thủy n lực) Phương trình Manning và Hazen - Williams đều được sử dụng trong tính toán vận tốc và lưu lượng dòng chảy trong lòng dẫn. Từ phương trình này ta có thể xác định tổn thất cột nước trong một đoạn dòng chảy nào đó. Ví dụ 2.4: Tính tổn thất cột nước trên đường ống dài 1.000 m, đường kính trong 50 mm. Biết lượng nước thải chảy qua ống với lưu lượng 0,25 m3/s, hệ số C = 130. Giải: Từ công thức (2-3): Q V = 0 . 849 × C × ( D / 4 ) 0 . 63 × ( h f / L ) 0 .54 = (π . D 2 / 4 ) suy ra tổn thất cột nước 10 , 7 × Q 1 , 85 × L 10 , 7 × ( 0 , 25 ) 1 , 85 × 1000 hf = = ≈ 2 , 96 m C 1 , 85 × D 4 , 87 130 1 , 85 × ( 0 , 5 ) 4 , 87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 19
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Ví dụ 2.5: Thiết kế một kênh dẫn hình chữ nhật bằng bêtông với: Lưu lượng nước thải Q = 2 m3/s Độ dốc đáy kênh S = 0,001 Hệ số nhám kênh dẫn n = 0,012 Giải: Theo lý thuyết, kênh hình chữ nhật có mặt cắt thủy lực tốt nhất khi: Qmax khi d = b/2 với d là độ sâu dòng chảy, b là bề rộng kênh 1 2/3 Q = A.V = AR .S 1 / 2 n với A = b.d = (2d).d = 2.d2 d (m) 2/3 b (m) Q max = 1 0,012 ( d 2.d 2 . ) (0,001) 1/ 2 =2 2 ⇒ d = 0,8 m ⇒ b = 1,6 m 2.3.2 Xác định đường kính tối ưu cho máy bơm Đuờng kính tối ưu là đường kính thỏa mãn đồng thời 2 yêu cầu: • Chi phí tổng năng lượng bơm nhỏ nhất S1. • Chi phí đầu tư trang bị máy bơm vừa đủ S2. Nếu gọi T là tổng chi phí /năm thì T = S1 + S2 thì đường kính tối ưu là đường kính dT có = 0 , Kriengsak Udomsinrot, 1989, đưa ra công thức sau: d (d ) (511,4 × a1 × T × Q 2,8519 ) 0,17 Đường kính tối ưu: d opt = (2-9) (u × r × a 2 × C 1,8519 ) 0,17 trong đó : a1 - chi phí năng lượng bơm (đồng/KWh) T - thời gian bơm vận hành trong 1 năm, giờ Q - lưu lượng trung bình nước thải, m3/s u - hiệu suất máy bơm (gồm động cơ và máy bơm), % a2 - chi phí đường ống (đồng/mét dài x mét đường kính ống) C - hệ số Hazen-Williams r - hệ số hồi phục Ví dụ 2.6: Xác định đường kính máy bơm tối ưu cho việc hút xả một lưu lượng nước thải Q là 0,20 m3/s. Thời gian chạy máy là 20 giờ/ngày. Giả sử hiệu suất của cả động cơ và máy bơm là 60%, ống dẫn có C = 100. Cho hệ số hồi phục r = 0,0991. Giá thành ống dẫn là 500 000 đ/(1m dài x 1m đường kính), chi phí bơm là 150 đ/kWh. Giải: Thời gian chạy máy trong 1 năm: T = 20 giờ/ngày x 365 ngày/năm = 7 300 giờ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 20
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Đường kính tối ưu: (511,4 × a1 × T × Q 2,8519 ) 0,17 (511,4 × 150 × 7300 × 0,2 2,8519 ) 0,17 d opt = = (u × r × a 2 × C 1,8519 ) 0,17 (0,60 × 0,0991× 500000 × 1001,8519 ) 0,17 ⇒ dopt = 0.57391 m ⇒ Chọn bơm trên thị trường có đường kính ống xả là 600 mm. Nhiều trường hợp ta phải dùng nhiều máy bơm để thoát nước, việc tính toán một hệ thống nhiều máy bơm trở nên phức tạp hơn, (đề nghị xem lại các Giáo trình và sách về Bơm và Trạm bơm). 2.3.3 Đập tràn thành mỏng Người ta có thể sử dụng đập tràn thành mỏng có mặt cắt hình chữ nhật hoặc đập tràn thành mỏng hình tam giác để khống chế mực nước trong kênh dẫn hoặc dùng nó để đo lưu lượng dòng chảy. Công thức cơ bản để tính cho tất cả các loại đập tràn là: v2 Q = mb . 2 g . H 2/3 với Ho = H + (2-10) o 2g với b là bề rộng đập tràn, m là hệ số đối với đập tràn chảy không ngập, sơ bộ: đập tràn thành mỏng, m = 0,42 đập tràn có mặt cắt thực dụng không có chân không, m = 0,45 đập tràn có mặt cắt thực dụng có chân không, m = 0,50 đập tràn đỉnh rộng, m = 0,35 v2/2g Ho H P Q Hình 2.4: Các thông số cơ bản để xác định lưu lượng qua đập tràn thành mỏng 2.3.4 Đo lưu lượng nước thải Lưu lượng nước thải là lượng nước thải qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian, thường ta có 2 cách: đo bằng lưu tốc kế (hình 2.6), đo mặt cắt ướt và đo bằng đập tràn thành mỏng. Phương pháp đo, đề nghị xem trong các sách thủy lực và thủy văn. Hình 2.5: Một kiểu lưu tốc kế trục đứng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 21
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.3.5 Cân bằng dòng chảy Việc loại thải chất rắn, đặc biệt là bùn cát, sẽ làm thay đổi nhanh chóng lượng dòng chảy chất thải. Trong một hệ thống xử lý xử lý nước thải thường có một khu trữ tạm thời hoặc một bể điều lưu nhằm loại bỏ một phần lớn chất rắn lơ lửng trong nước. Kích thước hoặc thể tích của bể điều lưu thường được xác định theo thủy đồ nước thải hằng ngày (the daily wastewater hydrograph). Có 2 phương pháp đơn giản: 1. Mô hình sóng vuông (square-wave model): Dòng chảy nước thải thường có biểu đồ hình dợn sóng theo thời gian, tuy nhiên nếu ta xấp xỉ các giá trị thời đoạn so với trị trung bình theo hình vuông như một thì ta có thể cân bằng dòng chảy theo hình học. Ta cần có 3 giá trị lưu lượng nước thải theo thời đoạn: Qmax : Lượng nước thải lớn nhất Qmin : Lượng nước thải nhỏ nhất Qave : Lượng nước thải trung bình, n 1 Q ave = n ∑Q i =1 i (2-11) Qavg − Qmin Q b= x(1 ngaìy) Qmax − Qmin Qma Vs a = Qmax - Qavg Qavg b Qmin 6:00 6:00 Giờ 18:00 Hình 2.5: Mô hình sóng vuông cho dòng nước thải trong 1 ngày Ví dụ 2.7: Hình 2.5 cho dòng nước thải trong 1 ngày (từ 6:00 sáng hôm nay đến 6:00 sáng ngày hôm sau) theo mô hình này. Vùng diện tích có gạch sọc thể hiện sự thay đổi của lượng chảy thải trong 24 giờ so với trị trung bình Qavg. Theo sự cân bằng khối lượng, ta có: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 22
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Qavg(1 ngày) = Qmin (1 ngày) + (Qmax - Qmin)(b ngày) Q avg − Q min ⇒ b= (2-12) Q max − Q min Theo Hình 2.5 , ta có a = Qmax - Qavg (2-13) Như vậy dung tích bể trữ /lắng sẽ là : Vs = a.b (2-14) 2. Đường cong lũy tích (cumulative curve) để xác định thể tích bể chứa tối thiểu. Ví dụ 2.8: Một khu công nghiệp xả nước thải (tính bằng m3/h) như sau: Giờ đo 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 3 Qthải (m /h) 518.4 445.6 359.2 475.2 604.8 864.0 Giờ đo 14:00 16:00 18:00 20:00 22:0 24:00 Qthải (m3/h) 907.2 820.8 777.6 691.2 429.0 418.0 Yêu cầu xác định thể tích bể chứa tối thiểu để cân bằng lượng nước thải hằng ngày. Giải: Lập bảng tính toán sau: Giờ đo Lưu lượng thải Thể tích thải Lũy tích thể tích (giờ) (m3/h) (m3) (m3) (1) (2) (3) = (2) x 2 (5) 0:00 - - 0.0 2:00 518.4 1036.8 1036.8 4:00 445.6 891.2 1728.0 6:00 359.2 718.4 2246.4 8:00 475.2 950.4 3196.8 10:00 604.8 1209.6 4406.4 12:00 864.0 1728.0 6134.4 14:00 907.2 1814.4 7948.8 16:00 820.8 1641.6 9590.4 18:00 777.6 1555.2 11145.6 20:00 691.2 1382.4 12528.0 22:00 429.0 958.0 13489.0 24:00 418.0 836.0 14325.0 Lấy trục hoành là thời gian trong ngày (cột 1), trục tung là lưu lượng nước thải lũy tích (cột 5). Chấm các điểm tương ứng từ bảng tính. Vẽ đường cong nối liền các điểm lũy tích vói nhau. Nối điểm 0 với điểm tích lũy trong 24 giờ, ta được đường trung bình, vẽ 2 đường thẳng x-x' và y-y' song song với với đường trung bình và tiếp xúc với điểm lõm và điểm lồi của đường lũy tích lần lượt tại A và B (hình 2.7). Khoảng cách thẳng đứng giữa x-x' và y-y' là thể tích bể chứa cần có. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 23
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 16000 y' 14000 Læåüng næåïc B thaíi luîy têch 12000 (m3) 10000 y Thãø têch bể 8000 6000 x' 4000 A 2000 x Giåì 0 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 0:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Hình 2.7: Đường cong lũy tích thể tích lượng nước thải trong ngày Theo hình 2.7, thể tích bể tối thiểu cần xây dựng V = 2 000 m3. Trong thực tế, người ta thường gia tăng thể tích bể khi xây dựng khoảng 10% đến 20% so với tính toán để dự phòng các trường hợp gia tăng lượng nước thải bất thường, đôi khi còn phải cộng thêm một lượng thể tích nước chết nào đó tùy theo ảnh hưởng của cao trình cống thoát. ============================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 24
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
13 p | 346 | 164
-
Điều gì xác định chất lượng nước
6 p | 418 | 162
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 1
131 p | 106 | 66
-
Thí nghiệm quan trắc khảo sát môi trường - Phần 1 - Bài 1
3 p | 154 | 59
-
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KẼM TRONG MỘT SỐ LOÀI VẸM, NGHÊU VÀ SÒ VÙNG BIỂN ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN
5 p | 192 | 57
-
Xác định Tải lượng bùn hoạt tính (MLSS) – So sánh các phương pháp
6 p | 390 | 43
-
Nghiên cứu, xác định hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu nước bằng phương pháp trắc quang
7 p | 147 | 31
-
Thí nghiệm quan trắc khảo sát môi trường - Phần 2 - Bài 6
4 p | 84 | 23
-
Bệnh liên quan đến trường học - TS. BS. Phan Thị Trung Ngọc
40 p | 76 | 19
-
Phần mềm quản lý số liệu và quan trắc môi trường
3 p | 82 | 18
-
Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 1
83 p | 52 | 17
-
Giáo trình -Công trình xử lý nước thải- chương 2
13 p | 41 | 13
-
Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu (Thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý - hóa và chỉ số sinh học
14 p | 27 | 9
-
Bài thuyết trình: Bệnh nghề nghiệp liên quan đến độc chất hóa học trừ sâu
17 p | 19 | 6
-
Xác định khả năng và đánh giá mức độ hạn khí tượng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - TS. Nguyễn Đăng Tính
8 p | 23 | 3
-
Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam
10 p | 17 | 1
-
Xác định ô nhiễm fomanđehit trong môi trường không khí tại một số khu vực làm việc thuộc thành phố Hà Nội
6 p | 10 | 1

markdown:
# Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13
lượt xem 65
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100315/phungnhi2011/80x100/178122_0410.jpg)
##
Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Nước thải sinh hoạt thường không cố định lượng xả ra theo thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Lượng nước thải sinh hoạt thường được tính gần đúng dựa vào kinh nghiệm đánh giá qua qui mô khu vực sinh sống (thành thị, ngoại ô, nông thôn), chất lượng cuộc sống (cao, trung bình, thấp), ... Việc đo lưu lượng lượng nước thải cũng rất cần thiết nếu có điều kiện. Trong ngày, việc đo lưu lượng có thể thực hiện vào các thời điểm từ 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00 và 17:00 - 19:00. Trong...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Xác định khối lượng và thành phần liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Chương Ù XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH --- oOo --- 2.1 NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Khối lượng Nước thải sinh hoạt thường không cố định lượng xả ra theo thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Lượng nước thải sinh hoạt thường được tính gần đúng dựa vào kinh nghiệm đánh giá qua qui mô khu vực sinh sống (thành thị, ngoại ô, nông thôn), chất lượng cuộc sống (cao, trung bình, thấp), ... Việc đo lưu lượng lượng nước thải cũng rất cần thiết nếu có điều kiện. Trong ngày, việc đo lưu lượng có thể thực hiện vào các thời điểm từ 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00 và 17:00 - 19:00. Trong năm, nên chọn việc đo nước thải vào mùa hè (tháng 3, 4, 5). Sơ bộ trong 1 ngày đêm, có thể lấy lượng nước thải khoảng 200 - 250 l/người cho khu vực có dân số P < 10.000 người. Khu vực có P > 10.000 người có thể lấy vào khoảng 300 - 380 l/người. Trong hoàn cảnh hiện tại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể lấy lượng nước thải khoảng 150 - 200 l/người. Lượng nước thải sinh hoạt và tính chất tập trung ô nhiễm thường biến động cao. Nếu lượng nước cấp giảm, thì độ tập trung ô nhiễm gia tăng. Lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất cho hệ thống xử lý nước thải có thể lấy vào khoảng 25% lưu lượng dòng chảy trung bình. Đối với nước thải sinh hoạt, có thể lấy theo các bảng sau: Bảng 2.1 Khối lượng chất bẩn có trong 1 m3 nước thải sinh hoạt Chất Chất bẩn (g/m3) Khoáng Hữu cơ Tổng cộng BOD5 Lắng 50 150 200 100 Không lắng 25 50 75 50 Hòa tan 375 250 625 150 Cộng toàn bộ 450 450 900 300 Nguồn: Imhoffk, 1972 Bảng 2.2 Khối lượng chất bẩn có trong nước thải sinh hoạt cho 1 người Chất Chất bẩn (g/người/ngày-đêm) Khoáng Hữu cơ Tổng cộng BOD5 Lắng 10 30 40 20 Không lắng 5 10 15 10 Hòa tan 75 50 125 30 Cộng toàn bộ 90 90 180 60 Nguồn: Imhoffk, 1972 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 12
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 2.3 Lượng nước thải hằng ngày ở các công trình sinh hoạt và thương mại Loại công trình Đơn vị Lượng BOD5 (Đv) nước thải (kg/ Đv. ngày) (l/ Đv. ngày) Phi trường khách 20 0.01 Nhà thờ chỗ ngồi 20 0.01 Câu lạc bộ đồng quê hội viên 100 0.03 Xưởng (không chất thải công nghiệp) công nhân 135 0.04 Bệnh viện gường 950 0.24 Tiệm giặt ủi máy giặt 2200 biến đổi Nhà trọ (không kèm nhà hàng) gường 190 0.06 Văn phòng (không kèm căn tin) nhân viên 60 0.02 Công viên người 20 0.01 Nhà hàng món 20 0.01 Trường nội trú học sinh 380 0.08 Trường tiểu học học sinh 60 0.02 Trường trung học học sinh 75 0.02 Siêu thị người 60 0.02 Hồ bơi người 40 0.01 Sân vận động người 20 0.01 Nhà hát chỗ ngồi 20 0.01 Nguồn: S.N. Goldstein, W.J. Woberg, Wastewater Treatment Systems for Rural Communities, 1973 Bảng 2.3 Lượng nước thải và BOD5 gần đúng ở Hoa Kỳ và Châu Âu Nơi thải Đơn vị Mức thải Trung bình BOD5 (l/ngày) (l/ngày) (kg/ngày) Nhà ở - Hoa Kỳ người 250 - 1100 630 0.1 - Châu Âu người - 225 0.1 Trường học - Nội trú học sinh 180 - 370 280 0.1 - Trường có căn tin học sinh 40 - 80 60 0.03 - Trường không có căn tin học sinh 20 - 60 40 0.02 Nhà hàng khách 20 - 40 30 0.03 Khách sạn khách 160 - 240 200 0.1 Bệnh viện bệnh nhân 300 - 1000 600 0.14 Văn phòng nhân viên 30 - 80 60 0.02 Cửa hàng tạp phẩm nhân viên 30 - 50 40 002 Nguồn: định mức của Benefield và Randall, 1980 (trích đoạn) 2.1.2 Thành phần và tính chất Nước thải sinh hoạt thường không được xem một cách phức tạp như là nguồn nước thải công nghiệp vì nó không có nhiều thành phần độc hại như phenol, và các chất hữu cơ độc hại. Trong thiết kế các trạm xử lý nước thải, các thông số về lượng chất rắn lơ lửng (suspended solids, SS) và BOD5, ... thường được sử dụng giới hạn. Tổng chất rắn (total solids, TS) có thể lấy theo hình 2.1 hoặc chừng 225 l/người/ngày đêm hoặc xấp xỉ 800 mg/l. Lượng chất rắn lơ lửng có thể lấy chừng 40% tổng lượng rắn, hoặc chừng 350 mg/l. Trong số này, khoảng 200 mg/l là -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 13
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- lượng rắn lơ lửng có thể lắng đọng chừng 60% sau khoảng 1 giờ để yên nước, được lấy ra khỏi nước và xử lý vật lý như một biện pháp lắng sơ cấp (primary settling). Phần còn lại, chừng 100 mg/l là những chất không thể lắng đọng và có thể dùng các biện pháp xử lý hóa học hoặc sinh học để loại thải. Hầu hết biện pháp xử lý thứ cấp (secondary treatment process) là sinh học. Phần còn lại cuối cùng phần lớn là vi chất vô cơ của chất rắn không lắng đọng được, muốn loại bỏ hoàn toàn phải dùng những biện pháp xử lý triệt để. Tổng chất rắn 720 mg/L Chất rắn lơ lửng Chất rắn lọc được 220 mg/L 500 mg/L không thể lắng được Chất không hòa tan Có thể lắng được Chất rắn lơ lửng Chất rắn lơ lửng 160 mg/L 450 mg/L Chất keo 50 mg/L 60 mg/L Chất khoáng Chất khoáng Chất khoáng Chất khoáng Chất hữu cơ Chất hữu cơ Chất hữu cơ Chất hữu cơ 120 mg/L 160 mg/L 290 mg/L 40 mg/L 40 mg/L 15 mg/L 40 mg/L 10 mg/L Hình 2.1. Phân loại chất rắn trong nước thải loại vừa Nguồn: Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, 1991 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 14
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Bảng 2.4: Thành phần đặc trưng của các loại nước thải sinh hoạt Chất ô nhiễm trong nước thải Nồng độ (mg/lít) Loại mạnh* Loại yếu* Trung bình* Tổng chất rắn (TS) ≥1 200 ≤ 350 700 Chất rắn lơ lửng (SS) ≥ 350 ≤ 100 250 Nitơ tổng số ≥ 85 ≤ 20 40 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) ≥ 300 ≤ 100 200 Nhu cầu oxy hóa học (COD) ≥ 1 500 ≤ 250 500 Phốt phát tổng số ≥ 20 ≤6 10 Dầu, mỡ 100 ≥ 150 ≤ 50 Nitơrít NO2- 0 0 0 Nitơrát NO3- 0 0 0 Nguồn: Ng.Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo, 1999 *: có thể phân theo ô nhiễm cao (mạnh), vừa (trung bình) và nhẹ (yếu) Ví dụ 2.1: Xác định lưu lượng nước thải trung bình ngày và lượng BOD5 cho một khu cư dân đô thị với các số liệu sau: (a) Dân số : 150 000 người (b) Bệnh viện : 1 000 giường (c) Nhà hàng : 40 tiệm ăn, số thực khách trung bình 40 người/tiệm (d) Đại học và cao đẳng : 1 trường với 15 000 sinh viên, có căn tin. (e) Trung tiểu học : 30 000 học sinh, không có căn tin. Giải: Sử dụng bảng 2.3, ta có: Nguồn thải Mức thải Lưu lượng BOD5 BOD5 (m3/ngày) (m3/ngày) (kg/ngày) (kg/ngày) Dân cư 150 000 x 0.225 33 750 150 000 x 0.10 15 000 Bệnh viện 1 000 x 0.6 600 1 000 x 0.14 40 Nhà hàng 1 600 x 0.03 48 1 600 x 0.03 48 Đại học 15 000 x 0.06 900 15 000 x 0.03 450 Trung học 30 000 x 0.04 1 200 30 000 x 0.02 600 Σ = 36 498 Σ = 16 238 Ví dụ 2.2: Xác định lượng tập trung BOD5 trung bình của lượng nước thải đô thị đo được trong liên tiếp 12 ngày đêm như sau: Ngày thứ BOD5 (mg/l) Ngày thứ BOD5 (mg/l) 1 525 7 300 2 350 8 375 3 475 9 425 4 200 10 525 5 250 11 475 6 300 12 400 Xác định thêm độ lệch chuẩn, độ tập trung ở mức 90% và 50%. Giải: Sắp xếp chuỗi số liệu đo BOD5 từ nhỏ đến lớn. Tính xác suất xuất hiện nhỏ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 15
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- hơn hoặc bằng giá trị quan trắc được (vị trí điểm) theo công thức, trong đó m khoảng thứ tự giá trị và n là tổng số quan trắc. Bảng tính như sau: Thứ tự BOD5 Vị trí điểm Thứ tự BOD5 Vị trí điểm 1 200 4.17 7 400 54.20 2 250 12.50 8 425 62.50 3 300 20.80 9 475 70.80 4 300 29.20 10 475 79.20 5 350 37.50 11 525 87.50 6 375 45.80 12 525 95.80 Hình 2.2 Quan hệ BOD5 ~ P (x ≤ xi) % Lấy kết quả đã tính chấm điểm lên giấy bán logarit (giấy tần suất, trục hoành vẽ theo logarit). Trục tung chỉ lượng BOD5, trục hoành là P (x ≤ xi) %. Vẽ đường thẳng đi qua trung tâm các điểm, sao cho khoảng lệch là nhỏ nhất. Trung bình = 383 mg/l Trị ở 90% = 510 mg/l Trị ở 50% = 380 mg/l Trị ở 10% = 255 mg/l Độ lệch chuẩn=(2/3).(90% - 10%) = 2/3 (510 - 255) = 170 mg/l *Ghi chú: Phương pháp này tương tự cách xác định tần suất lũ xuất hiện trong thủy văn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 16
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.2 NƯỚC THẢI SẢN XUẤT 2.2.1 Khối lượng Chúng ta cần phân biệt 2 loại: • nước thải công nghiệp (industrial wastewater) là nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp. • nước thải khu công nghiệp (industrial zone wastewater) là nước thải sản xuất cộng thêm lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nhà ăn, ... và lượng nước mưa rơi trong khu vực. Để so sánh giữa nước thải sản xuất công nghiệp (nếu nước thải có khả năng bị phân hủy do vi sinh vật) và nước thải sinh hoạt, người ta đưa ra khái niệm "số dân tương đương" (the population equivalent, PE) qua đặc trưng chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 để chỉ nhu cầu oxy của vi sinh vật trong mẫu nước thải trong 5 ngày, ở 20°C. Giá trị BOD5 tính trên toàn bộ lượng nước thải cho 1 người trong 1 ngày đêm là 60 - 100 gram (nếu lấy giá trị BOD20 thì thường tính 140 gr/người/ngày đêm). Đem chia toàn bộ khối lượng nước thải của cơ sở sản xuất công nghiệp cho giá trị trên để tính ra số dân tương đương. Tổng quát, PE (một số sách dùng ký hiệu Np) tính theo: C cn × Q cn PE = (2-1) Tp với Ccn và Qcn là nồng độ và lưu lượng nước thải công nghiệp. Tp lượng nước thải trên mỗi đầu người. Ví dụ 2.3: Một xí nghiệp công nghiệp thải ra 2 500 m3 nước thải/ngày với lượng BOD5 là 200 mg/l. Xác định số dân tương đương PE ứng với chỉ tiêu BOD5 đơn vị là 95 g/người/ngày. Giải: 3 200 . mg 1g 2500 . m 1000 . l 1 . nguoi . ngay PE = × × × × = 5263 người l 1000 . mg ngay 1m 3 95 .g Ta có thể dựa vào bảng qui số dân tương đương ứng với qui mô sản xuất sau: Bảng 2.5: Số dân tương đương (PE) ứng với qui mô sản xuất của các nhà máy Nhà máy Qui mô sản xuất PE Nhà máy sữa không sản xuất pho-mát x 1 000 lít sữa 30 - 80 Nhà máy sữa có sản xuất pho-mát x 1 000 lít sữa 50 - 250 Lò sát sinh x 1 con bò (=2,5 con heo) 70 - 200 Lò sát sinh x 1 tấn thịt 150 - 450 Nhà máy bia x 1 000 lít bia 150 - 400 Nhà máy sản xuất tinh bột x 1 tấn bắp hoặc lúa mì 500 - 1 000 Nhà máy thuộc da x 1 tấn da 1 000 - 4 000 Nhà máy chế biến len x 1 tấn len 2 000 - 5 000 Phân xưởng tẩy x 1 tấn sản phẩm 1 000 - 4 000 Nhà máy nhuộm (có chứa lưu huỳnh) x 1 tấn vật liệu 2 000 - 3 500 Nhà máy giặt x 1 tấn vải giặt 370 - 1 000 Sự rò rỉ dầu khoáng x 1 tấn dầu 12 000 Nguồn: I. Grulo, Công trình làm sạch nước thải loại nhỏ, 1980. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 17
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2 Thành phần và tính chất Thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp rất đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố của sản xuất công nghiệp gồm như lãnh vực, nguyên liệu tiêu thụ, loại công nghệ áp dụng, qui mô hoạt động, ... Một số tài liệu nước ngoài cho biết khối lượng nước thải công nghiệp thường chiếm 30 - 35% tổng lượng nước thải đô thị. Khi tính toán công trình xử lý chung nước thải sinh hoạt và công nghiệp, ta căn cứ vào chất nhiễm bẩn sinh hoạt. Chất bẩn công nghiệp phải giữ lại để xử lý cục bộ nhằm bảo đảm tính an toàn cho hệ thống dẫn và xử lý nước thải đô thị. Tính chất của nước thải thường được xác định bằng phân tích hóa học thành phần nhiễm bẩn. tuy nhiên để có đầy đủ các số liệu thường gặp nhiều khó khăn về thời gian, thiết bị và kinh phí. Để đơn giản, người ta thường dựa vào một số chỉ tiêu như nhiệt độ, màu sắc, mùi vị, độ trong, pH, chất tro và không tro, hàm lượng chất lơ lửng, chất lắng đọng, BOD, COD và một số chỉ tiêu khác do yêu cầu. Việc xác định hàm lượng BOD hoặc SS chẳng hạn, thường dẫn đến việc xác định biểu đồ hàm lượng theo dòng chảy và tần suất như hình 2.3. Hình 2.3 Quan hệ Q ~ BOD ~ SS ~ P (x ≤ xi) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 18
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.3 CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ THIẾT KẾ THỦY LỰC 2.3.1 Phương trình Manning và phương trình Hazen-Williams Phương trình Manning Phương trình Hazen-Williams TRONG ỐNG CÓ ÁP TRONG ỐNG CÓ ÁP Hệ SI Hệ SI V = 0,849.CR 0, 63 S 0,54 0,397 2 / 3 1 / 2 V = D S (2-3) n Q = 0,278.CD 2,63 S 0,54 (2 -5) 0,312 8 / 3 1 / 2 --------------------------------- Q= D S Hệ US n ----------------------------------- V = 1,318.CR 0, 63 S 0,54 Hệ US (2-4) 0,590 2 / 3 1 / 2 Q = 0,432.CD 2, 63 S 0,54 V = D S n (2-6) 0,463 8 / 3 1 / 2 Q= D S n TRONG KÊNH HỞ trong các công thức trên: Hệ SI 1 V - vận tốc, Q/A, m/s (ft/s) V = R 2 / 3 .S 1 / 2 (2-7) C - hệ số Chezy n R - bán kính thủy lực, D/4, m (ft) ------------------------------------------------- S - độ dốc đường thế năng = hf/L Hệ US Q - lưu lượng, m3/s (ft3/s) D - đường kính ống dẫn 1,468 2 / 3 1 / 2 V = R .S (2-8) n - hệ số nhám (tra bảng ở các sách Thủy n lực) Phương trình Manning và Hazen - Williams đều được sử dụng trong tính toán vận tốc và lưu lượng dòng chảy trong lòng dẫn. Từ phương trình này ta có thể xác định tổn thất cột nước trong một đoạn dòng chảy nào đó. Ví dụ 2.4: Tính tổn thất cột nước trên đường ống dài 1.000 m, đường kính trong 50 mm. Biết lượng nước thải chảy qua ống với lưu lượng 0,25 m3/s, hệ số C = 130. Giải: Từ công thức (2-3): Q V = 0 . 849 × C × ( D / 4 ) 0 . 63 × ( h f / L ) 0 .54 = (π . D 2 / 4 ) suy ra tổn thất cột nước 10 , 7 × Q 1 , 85 × L 10 , 7 × ( 0 , 25 ) 1 , 85 × 1000 hf = = ≈ 2 , 96 m C 1 , 85 × D 4 , 87 130 1 , 85 × ( 0 , 5 ) 4 , 87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 19
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Ví dụ 2.5: Thiết kế một kênh dẫn hình chữ nhật bằng bêtông với: Lưu lượng nước thải Q = 2 m3/s Độ dốc đáy kênh S = 0,001 Hệ số nhám kênh dẫn n = 0,012 Giải: Theo lý thuyết, kênh hình chữ nhật có mặt cắt thủy lực tốt nhất khi: Qmax khi d = b/2 với d là độ sâu dòng chảy, b là bề rộng kênh 1 2/3 Q = A.V = AR .S 1 / 2 n với A = b.d = (2d).d = 2.d2 d (m) 2/3 b (m) Q max = 1 0,012 ( d 2.d 2 . ) (0,001) 1/ 2 =2 2 ⇒ d = 0,8 m ⇒ b = 1,6 m 2.3.2 Xác định đường kính tối ưu cho máy bơm Đuờng kính tối ưu là đường kính thỏa mãn đồng thời 2 yêu cầu: • Chi phí tổng năng lượng bơm nhỏ nhất S1. • Chi phí đầu tư trang bị máy bơm vừa đủ S2. Nếu gọi T là tổng chi phí /năm thì T = S1 + S2 thì đường kính tối ưu là đường kính dT có = 0 , Kriengsak Udomsinrot, 1989, đưa ra công thức sau: d (d ) (511,4 × a1 × T × Q 2,8519 ) 0,17 Đường kính tối ưu: d opt = (2-9) (u × r × a 2 × C 1,8519 ) 0,17 trong đó : a1 - chi phí năng lượng bơm (đồng/KWh) T - thời gian bơm vận hành trong 1 năm, giờ Q - lưu lượng trung bình nước thải, m3/s u - hiệu suất máy bơm (gồm động cơ và máy bơm), % a2 - chi phí đường ống (đồng/mét dài x mét đường kính ống) C - hệ số Hazen-Williams r - hệ số hồi phục Ví dụ 2.6: Xác định đường kính máy bơm tối ưu cho việc hút xả một lưu lượng nước thải Q là 0,20 m3/s. Thời gian chạy máy là 20 giờ/ngày. Giả sử hiệu suất của cả động cơ và máy bơm là 60%, ống dẫn có C = 100. Cho hệ số hồi phục r = 0,0991. Giá thành ống dẫn là 500 000 đ/(1m dài x 1m đường kính), chi phí bơm là 150 đ/kWh. Giải: Thời gian chạy máy trong 1 năm: T = 20 giờ/ngày x 365 ngày/năm = 7 300 giờ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 20
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Đường kính tối ưu: (511,4 × a1 × T × Q 2,8519 ) 0,17 (511,4 × 150 × 7300 × 0,2 2,8519 ) 0,17 d opt = = (u × r × a 2 × C 1,8519 ) 0,17 (0,60 × 0,0991× 500000 × 1001,8519 ) 0,17 ⇒ dopt = 0.57391 m ⇒ Chọn bơm trên thị trường có đường kính ống xả là 600 mm. Nhiều trường hợp ta phải dùng nhiều máy bơm để thoát nước, việc tính toán một hệ thống nhiều máy bơm trở nên phức tạp hơn, (đề nghị xem lại các Giáo trình và sách về Bơm và Trạm bơm). 2.3.3 Đập tràn thành mỏng Người ta có thể sử dụng đập tràn thành mỏng có mặt cắt hình chữ nhật hoặc đập tràn thành mỏng hình tam giác để khống chế mực nước trong kênh dẫn hoặc dùng nó để đo lưu lượng dòng chảy. Công thức cơ bản để tính cho tất cả các loại đập tràn là: v2 Q = mb . 2 g . H 2/3 với Ho = H + (2-10) o 2g với b là bề rộng đập tràn, m là hệ số đối với đập tràn chảy không ngập, sơ bộ: đập tràn thành mỏng, m = 0,42 đập tràn có mặt cắt thực dụng không có chân không, m = 0,45 đập tràn có mặt cắt thực dụng có chân không, m = 0,50 đập tràn đỉnh rộng, m = 0,35 v2/2g Ho H P Q Hình 2.4: Các thông số cơ bản để xác định lưu lượng qua đập tràn thành mỏng 2.3.4 Đo lưu lượng nước thải Lưu lượng nước thải là lượng nước thải qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian, thường ta có 2 cách: đo bằng lưu tốc kế (hình 2.6), đo mặt cắt ướt và đo bằng đập tràn thành mỏng. Phương pháp đo, đề nghị xem trong các sách thủy lực và thủy văn. Hình 2.5: Một kiểu lưu tốc kế trục đứng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 21
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 2.3.5 Cân bằng dòng chảy Việc loại thải chất rắn, đặc biệt là bùn cát, sẽ làm thay đổi nhanh chóng lượng dòng chảy chất thải. Trong một hệ thống xử lý xử lý nước thải thường có một khu trữ tạm thời hoặc một bể điều lưu nhằm loại bỏ một phần lớn chất rắn lơ lửng trong nước. Kích thước hoặc thể tích của bể điều lưu thường được xác định theo thủy đồ nước thải hằng ngày (the daily wastewater hydrograph). Có 2 phương pháp đơn giản: 1. Mô hình sóng vuông (square-wave model): Dòng chảy nước thải thường có biểu đồ hình dợn sóng theo thời gian, tuy nhiên nếu ta xấp xỉ các giá trị thời đoạn so với trị trung bình theo hình vuông như một thì ta có thể cân bằng dòng chảy theo hình học. Ta cần có 3 giá trị lưu lượng nước thải theo thời đoạn: Qmax : Lượng nước thải lớn nhất Qmin : Lượng nước thải nhỏ nhất Qave : Lượng nước thải trung bình, n 1 Q ave = n ∑Q i =1 i (2-11) Qavg − Qmin Q b= x(1 ngaìy) Qmax − Qmin Qma Vs a = Qmax - Qavg Qavg b Qmin 6:00 6:00 Giờ 18:00 Hình 2.5: Mô hình sóng vuông cho dòng nước thải trong 1 ngày Ví dụ 2.7: Hình 2.5 cho dòng nước thải trong 1 ngày (từ 6:00 sáng hôm nay đến 6:00 sáng ngày hôm sau) theo mô hình này. Vùng diện tích có gạch sọc thể hiện sự thay đổi của lượng chảy thải trong 24 giờ so với trị trung bình Qavg. Theo sự cân bằng khối lượng, ta có: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 22
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- Qavg(1 ngày) = Qmin (1 ngày) + (Qmax - Qmin)(b ngày) Q avg − Q min ⇒ b= (2-12) Q max − Q min Theo Hình 2.5 , ta có a = Qmax - Qavg (2-13) Như vậy dung tích bể trữ /lắng sẽ là : Vs = a.b (2-14) 2. Đường cong lũy tích (cumulative curve) để xác định thể tích bể chứa tối thiểu. Ví dụ 2.8: Một khu công nghiệp xả nước thải (tính bằng m3/h) như sau: Giờ đo 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 3 Qthải (m /h) 518.4 445.6 359.2 475.2 604.8 864.0 Giờ đo 14:00 16:00 18:00 20:00 22:0 24:00 Qthải (m3/h) 907.2 820.8 777.6 691.2 429.0 418.0 Yêu cầu xác định thể tích bể chứa tối thiểu để cân bằng lượng nước thải hằng ngày. Giải: Lập bảng tính toán sau: Giờ đo Lưu lượng thải Thể tích thải Lũy tích thể tích (giờ) (m3/h) (m3) (m3) (1) (2) (3) = (2) x 2 (5) 0:00 - - 0.0 2:00 518.4 1036.8 1036.8 4:00 445.6 891.2 1728.0 6:00 359.2 718.4 2246.4 8:00 475.2 950.4 3196.8 10:00 604.8 1209.6 4406.4 12:00 864.0 1728.0 6134.4 14:00 907.2 1814.4 7948.8 16:00 820.8 1641.6 9590.4 18:00 777.6 1555.2 11145.6 20:00 691.2 1382.4 12528.0 22:00 429.0 958.0 13489.0 24:00 418.0 836.0 14325.0 Lấy trục hoành là thời gian trong ngày (cột 1), trục tung là lưu lượng nước thải lũy tích (cột 5). Chấm các điểm tương ứng từ bảng tính. Vẽ đường cong nối liền các điểm lũy tích vói nhau. Nối điểm 0 với điểm tích lũy trong 24 giờ, ta được đường trung bình, vẽ 2 đường thẳng x-x' và y-y' song song với với đường trung bình và tiếp xúc với điểm lõm và điểm lồi của đường lũy tích lần lượt tại A và B (hình 2.7). Khoảng cách thẳng đứng giữa x-x' và y-y' là thể tích bể chứa cần có. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 23
- Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lê Anh Tuấn -------------------------------------------------------------------------------- 16000 y' 14000 Læåüng næåïc B thaíi luîy têch 12000 (m3) 10000 y Thãø têch bể 8000 6000 x' 4000 A 2000 x Giåì 0 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 0:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Hình 2.7: Đường cong lũy tích thể tích lượng nước thải trong ngày Theo hình 2.7, thể tích bể tối thiểu cần xây dựng V = 2 000 m3. Trong thực tế, người ta thường gia tăng thể tích bể khi xây dựng khoảng 10% đến 20% so với tính toán để dự phòng các trường hợp gia tăng lượng nước thải bất thường, đôi khi còn phải cộng thêm một lượng thể tích nước chết nào đó tùy theo ảnh hưởng của cao trình cống thoát. ============================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI 24
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
13 p |
346 |
164
-
Điều gì xác định chất lượng nước
6 p |
418 |
162
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 1
131 p |
106 |
66
-
Thí nghiệm quan trắc khảo sát môi trường - Phần 1 - Bài 1
3 p |
154 |
59
-
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KẼM TRONG MỘT SỐ LOÀI VẸM, NGHÊU VÀ SÒ VÙNG BIỂN ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN
5 p |
192 |
57
-
Xác định Tải lượng bùn hoạt tính (MLSS) – So sánh các phương pháp
6 p |
390 |
43
-
Nghiên cứu, xác định hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu nước bằng phương pháp trắc quang
7 p |
147 |
31
-
Thí nghiệm quan trắc khảo sát môi trường - Phần 2 - Bài 6
4 p |
84 |
23
-
Bệnh liên quan đến trường học - TS. BS. Phan Thị Trung Ngọc
40 p |
76 |
19
-
Phần mềm quản lý số liệu và quan trắc môi trường
3 p |
82 |
18
-
Giáo trình Công trình xử lý nước thải: Phần 1
83 p |
52 |
17
-
Giáo trình -Công trình xử lý nước thải- chương 2
13 p |
41 |
13
-
Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu (Thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý - hóa và chỉ số sinh học
14 p |
27 |
9
-
Bài thuyết trình: Bệnh nghề nghiệp liên quan đến độc chất hóa học trừ sâu
17 p |
19 |
6
-
Xác định khả năng và đánh giá mức độ hạn khí tượng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - TS. Nguyễn Đăng Tính
8 p |
23 |
3
-
Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam
10 p |
17 |
1
-
Xác định ô nhiễm fomanđehit trong môi trường không khí tại một số khu vực làm việc thuộc thành phố Hà Nội
6 p |
10 |
1

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ts6has6pavfbvlrapi014r44t0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
250 html and web design secrets
-
Tham khảo sách '250 html and web design secrets', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
433p tailieuvip13 19-07-2012 52 19 Download
-
After learning the language of design, how does one effectively use standards-based technologies to create visually strong Web sites? The full-color Adapting to Web Standards: CSS and Ajax for Big Sites gives developers a peek into the process of the best designers in the world through the work of high profile, real-world Web sites that made them famous. The book focuses on deconstructing these top-tier large-scale sites with particular attention given to deconstructing CSS.
298p bluesky_12 25-12-2012 32 9 Download
-
Nó được sử dụng thường nhất khi chúng tôi chỉ muốn thảo luận về cấu trúc hoặc hiển thị của một tài liệu so với ngữ nghĩa của tài liệu (có nghĩa là, các dữ liệu nội dung được tìm thấy trong cấu trúc). Trong chương 13, chúng tôi đề cập đến mục tiêu Semantic Web của W3C,
44p banhbeo3 07-11-2011 24 5 Download
-
Cộng đồng Web rõ ràng cần một cách để vẽ lại và truyền tải các biểu thức toán học chính xác và nhanh chóng. Như nhiều nghiên cứu và thương mại được tiến hành và điều phối thông qua web, cộng đồng Web đã spotlighted
44p banhbeo3 07-11-2011 21 5 Download
-
trong đó các đại lý tìm kiếm Web có thể kiểm tra tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu để tìm hiểu về vấn đề tài nguyên Web. Ngữ nghĩa, như chúng tôi sử dụng nó ở đây, có một tập trung hẹp hơn: ý nghĩa thực tế của số, các hằng số, các biến, và các nhà khai thác trong các biểu thức toán học trong một tài liệu.
44p banhbeo3 07-11-2011 26 3 Download
-
Bảng 11-3 mô tả màu sắc thông thường và phản ứng tâm lý thông thường. Mặc dù đây không có nghĩa là toàn diện, bao gồm sự kết hợp màu sắc và giá trị, sự hiểu biết ý nghĩa của màu sắc cho bất kỳ liên quan đến nghịch lý có thể giúp bạn lựa chọn màu sắc tốt hơn cho thiết kế của bạn.
37p banhbeo3 07-11-2011 59 8 Download
-
chi phí thấp hơn, và thường hỗ trợ tuyệt vời mà đi với dịch vụ. Tuỳ chỉnh CMS phát triển. Một lập trình tốt có thể tạo ra một CMS từ đầu hoặc tùy chỉnh một từ bất kỳ số nguồn mở tùy chọn cho ít tiền hơn. Những bất lợi củaCông cụ, Kế hoạch và Nội dung
44p banhbeo3 07-11-2011 29 5 Download
-
Mã nguồn mở dựa trên CMS phần mềm. Các cộng đồng mã nguồn mở có một số giải pháp của CMS là rất tốt và ít tốn kém hơn so với gói độc quyền. Tuy nhiên, như với hầu như tất cả sự chú ý của phần mềm mã nguồn mở phía máy chủ yêu cầu,
44p banhbeo3 07-11-2011 19 4 Download
-
việc cài đặt và thực hiện tốt nhất là để lại cho những người có kinh nghiệm với ngôn ngữ và phương pháp mã nguồn mở. CMS cung cấp dịch vụ ứng dụng. Trong trường hợp này, thay vì cài đặt CMS trên máy chủ của bạn, nhà cung cấp cung cấp công nghệ cho bạn.
44p banhbeo3 07-11-2011 34 4 Download
-
Công việc của bạn là để cấu hình các mẫu và các điều khoản, cho phép các cá nhân khác nhau truy cập vào những khu vực nội dung mà họ sẽ được quản lý. CMS cung cấp của thiên nhiên này có thể là một lựa chọn hợp lý cho nhiều trường hợp vì chi phí thấp,
44p banhbeo3 07-11-2011 19 4 Download
-
Giá trị màu để tạo sự khác biệt, quá. Một màu xanh neon sẽ tạo ra phản ứng tình cảm khác nhau hơn là một màu xanh lá cây rừng sâu. Ngoài ra, như với các hình dạng, sự kết hợp của màu sắc có nghĩa là các kết quả thậm chí còn phức tạp hơn tình cảm.
44p banhbeo3 07-11-2011 30 4 Download
-
Vì vậy, các nhà thiết kế quan tâm trong việc bảo đảm rằng họ đang sử dụng màu sắc chính xác để chuyển tải ý nghĩa của mình để khán giả phải có nhận thức cả về tâm lý nói chung và những tác động xã hội mà màu sắc và kết hợp màu sắc có thể phải sử dụng màu sắc một cách thích hợp.
44p banhbeo3 07-11-2011 27 4 Download

markdown:
# 250 html and web design secrets
**250 html and web design secrets**
-
Tham khảo sách '250 html and web design secrets', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
433p
tailieuvip13
19-07-2012
52
19
Download
-
After learning the language of design, how does one effectively use standards-based technologies to create visually strong Web sites? The full-color Adapting to Web Standards: CSS and Ajax for Big Sites gives developers a peek into the process of the best designers in the world through the work of high profile, real-world Web sites that made them famous. The book focuses on deconstructing these top-tier large-scale sites with particular attention given to deconstructing CSS.
298p
bluesky_12
25-12-2012
32
9
Download
-
Nó được sử dụng thường nhất khi chúng tôi chỉ muốn thảo luận về cấu trúc hoặc hiển thị của một tài liệu so với ngữ nghĩa của tài liệu (có nghĩa là, các dữ liệu nội dung được tìm thấy trong cấu trúc). Trong chương 13, chúng tôi đề cập đến mục tiêu Semantic Web của W3C,
44p
banhbeo3
07-11-2011
24
5
Download
-
Cộng đồng Web rõ ràng cần một cách để vẽ lại và truyền tải các biểu thức toán học chính xác và nhanh chóng. Như nhiều nghiên cứu và thương mại được tiến hành và điều phối thông qua web, cộng đồng Web đã spotlighted
44p
banhbeo3
07-11-2011
21
5
Download
-
trong đó các đại lý tìm kiếm Web có thể kiểm tra tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu để tìm hiểu về vấn đề tài nguyên Web. Ngữ nghĩa, như chúng tôi sử dụng nó ở đây, có một tập trung hẹp hơn: ý nghĩa thực tế của số, các hằng số, các biến, và các nhà khai thác trong các biểu thức toán học trong một tài liệu.
44p
banhbeo3
07-11-2011
26
3
Download
-
Bảng 11-3 mô tả màu sắc thông thường và phản ứng tâm lý thông thường. Mặc dù đây không có nghĩa là toàn diện, bao gồm sự kết hợp màu sắc và giá trị, sự hiểu biết ý nghĩa của màu sắc cho bất kỳ liên quan đến nghịch lý có thể giúp bạn lựa chọn màu sắc tốt hơn cho thiết kế của bạn.
37p
banhbeo3
07-11-2011
59
8
Download
-
chi phí thấp hơn, và thường hỗ trợ tuyệt vời mà đi với dịch vụ. Tuỳ chỉnh CMS phát triển. Một lập trình tốt có thể tạo ra một CMS từ đầu hoặc tùy chỉnh một từ bất kỳ số nguồn mở tùy chọn cho ít tiền hơn. Những bất lợi củaCông cụ, Kế hoạch và Nội dung
44p
banhbeo3
07-11-2011
29
5
Download
-
Mã nguồn mở dựa trên CMS phần mềm. Các cộng đồng mã nguồn mở có một số giải pháp của CMS là rất tốt và ít tốn kém hơn so với gói độc quyền. Tuy nhiên, như với hầu như tất cả sự chú ý của phần mềm mã nguồn mở phía máy chủ yêu cầu,
44p
banhbeo3
07-11-2011
19
4
Download
-
việc cài đặt và thực hiện tốt nhất là để lại cho những người có kinh nghiệm với ngôn ngữ và phương pháp mã nguồn mở. CMS cung cấp dịch vụ ứng dụng. Trong trường hợp này, thay vì cài đặt CMS trên máy chủ của bạn, nhà cung cấp cung cấp công nghệ cho bạn.
44p
banhbeo3
07-11-2011
34
4
Download
-
Công việc của bạn là để cấu hình các mẫu và các điều khoản, cho phép các cá nhân khác nhau truy cập vào những khu vực nội dung mà họ sẽ được quản lý. CMS cung cấp của thiên nhiên này có thể là một lựa chọn hợp lý cho nhiều trường hợp vì chi phí thấp,
44p
banhbeo3
07-11-2011
19
4
Download
-
Giá trị màu để tạo sự khác biệt, quá. Một màu xanh neon sẽ tạo ra phản ứng tình cảm khác nhau hơn là một màu xanh lá cây rừng sâu. Ngoài ra, như với các hình dạng, sự kết hợp của màu sắc có nghĩa là các kết quả thậm chí còn phức tạp hơn tình cảm.
44p
banhbeo3
07-11-2011
30
4
Download
-
Vì vậy, các nhà thiết kế quan tâm trong việc bảo đảm rằng họ đang sử dụng màu sắc chính xác để chuyển tải ý nghĩa của mình để khán giả phải có nhận thức cả về tâm lý nói chung và những tác động xã hội mà màu sắc và kết hợp màu sắc có thể phải sử dụng màu sắc một cách thích hợp.
44p
banhbeo3
07-11-2011
27
4
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=g7c6043pvukk0gc7jil9i6npt0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Extension opera
-
Tìm hiểu về file config.xml trong extension Opera – P.2 .File khởi đầu mà extension sử dụng khi tải file index.html, nhưng nếu muốn sử dụng file khác thì thay đổi phần bên trong. Lưu ý rằng chúng ta có thể chỉ định rõ ràng định dạng mimetype của file (ví dụ text/html, application/xhtml+xml) và chế độ Encoding mặc định, khuyến cáo ở đây là html và utf-8: The Saturday Night Disco Machine This extension will help you to select all the movements you need to know to be the King of Disco.
11p quynho77 14-11-2012 43 3 Download
-
Tìm hiểu về file config.xml trong extension Opera – P.1 .Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn và giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để tạo extension hoặc W3C Widget cho trình duyệt Chrome, nhưng trong quá trình làm thì chúng ta bắt buộc phải tạo file config.xml – trong đó có chứa toàn bộ các thông tin cần thiết để hệ thống nhận diện phiên bản chính xác của extension, tác giả, điều khoản thỏa thuận sử dụng...
11p quynho77 14-11-2012 27 2 Download
-
Khắc phục lỗi khi cài đặt add-on và extension trên Firefox 4.0 Beta Phiên bản thử nghiệm của trình duyệt nổi tiếng Firefox quả thực rất tuyệt vời, nhiều cải tiến về giao diện và khả năng vận hành, các thẻ mở luôn ở vị trí on-top, hệ thống menu với 1 chút gì đó của Opera… tất cả đều tuyệt vời (theo ý kiến đánh giá của cộng đồng sử dụng) cho tới khi mọi người cố gắng cài đặt và sử dụng lại các add-on hỗ trợ.
3p hangkute_1 28-07-2010 139 7 Download
-
Tự làm extension đơn giản cho trình duyệt Opera .Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để tìm hiểu về cấu trúc cơ bản, cách xây dựng và thiết kế 1 extension cho trình duyệt Opera. Tuy nhiên các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về CSS và JavaScript để thực hiện mọi việc đơn giản hơn.
12p quynho77 14-11-2012 32 4 Download
-
"Quậy" tưng bừng website nổi tiếng với công cụ từ Opera Chỉnh sửa trang web theo ý thích với phần mở rộng Edit The Page của trình duyệt Opera. Trình duyệt web Opera nắm một thị phần đáng kể trên thị trường nhờ sự đóng góp không nhỏ của các phần mềm mở rộng (extension). Các phần mềm tiện ích này giúp người dùng nâng cao trải nghiệm sử dụng và khám phá những tính năng mới lạ từ trình duyệt.
11p maicon2425 07-04-2011 26 3 Download
-
Opera 11 bản chính thức: Nhanh, mạnh và đa năng hơn Opera ra mắt phiên bản thứ 11 với hàng loạt cải tiến sáng tạo và sức mạnh không thua kém những đối thủ của mình trên thị trường trình duyệt Web. Opera có lẽ là trình duyệt Web duy nhất trong số các trình duyệt hiện nay vẫn chưa hỗ trợ các ứng dụng mở rộng (Extension) giống như Add-ons của Firefox, mặc dù đã có tuổi đời cao hơn cả Firefox.
11p jupyter2525 15-04-2011 31 2 Download
-
Sách Asterisk – http://my.opera.com/asteriskvn sẽ có thể có nhiều extension. Extenstion chính là hạt nhân để hệ thống xác định cuộc gọi cần thực hiện. Extenstion hoàn chỉnh gồm có các phần : exten = Name,priority,application( ) Name (Tên ký tự hoặc con số) của extension Priority (Mỗi extension có thể bao gồm nhiều bước mỗi bước được gọi là “priority”)
12p myngoc3 16-09-2011 39 10 Download
-
ID Browser Backup sẽ là một sự chọn vô cùng sáng giá cho bạn khi cần phải sao lưu các thiết lập mà bạn đã "dầy công sáng tạo" ở trong các trình duyệt web. Ưu điểm hoàn hảo của ID Browser Backup chính là khả năng sao lưu các thiết lập được người dùng sử dụng nhiều nhất là Bookmarks, Cookies, History, Extension, Autocomplete....
3p bibocumi17 01-12-2012 29 6 Download
-
Mở các tập tin Word, Excel và PowerPoint trên trình duyệt Google Chrome bằng một extension mới của Google. Bình thường Chrome có thể mở nhiều định dạng tập tin khác nhau mà không cần cài đặt thêm bất kỳ plugin, extension hay script nào. Thực tế thì không chỉ Chrome mà ngay cả các trình duyệt tiên tiến hiện nay như Firefox hay Opera đều hỗ trợ mở các tập tin PDF hay các tập tin đa phương tiện như MP3,MP4 ngay trên trình duyệt.
3p lunaluna123 27-07-2013 33 3 Download

markdown:
# Extension opera
**Extension opera**
-
Tìm hiểu về file config.xml trong extension Opera – P.2 .File khởi đầu mà extension sử dụng khi tải file index.html, nhưng nếu muốn sử dụng file khác thì thay đổi phần bên trong. Lưu ý rằng chúng ta có thể chỉ định rõ ràng định dạng mimetype của file (ví dụ text/html, application/xhtml+xml) và chế độ Encoding mặc định, khuyến cáo ở đây là html và utf-8: The Saturday Night Disco Machine This extension will help you to select all the movements you need to know to be the King of Disco.
11p
quynho77
14-11-2012
43
3
Download
-
Tìm hiểu về file config.xml trong extension Opera – P.1 .Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn và giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để tạo extension hoặc W3C Widget cho trình duyệt Chrome, nhưng trong quá trình làm thì chúng ta bắt buộc phải tạo file config.xml – trong đó có chứa toàn bộ các thông tin cần thiết để hệ thống nhận diện phiên bản chính xác của extension, tác giả, điều khoản thỏa thuận sử dụng...
11p
quynho77
14-11-2012
27
2
Download
-
Khắc phục lỗi khi cài đặt add-on và extension trên Firefox 4.0 Beta Phiên bản thử nghiệm của trình duyệt nổi tiếng Firefox quả thực rất tuyệt vời, nhiều cải tiến về giao diện và khả năng vận hành, các thẻ mở luôn ở vị trí on-top, hệ thống menu với 1 chút gì đó của Opera… tất cả đều tuyệt vời (theo ý kiến đánh giá của cộng đồng sử dụng) cho tới khi mọi người cố gắng cài đặt và sử dụng lại các add-on hỗ trợ.
3p
hangkute_1
28-07-2010
139
7
Download
-
Tự làm extension đơn giản cho trình duyệt Opera .Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản để tìm hiểu về cấu trúc cơ bản, cách xây dựng và thiết kế 1 extension cho trình duyệt Opera. Tuy nhiên các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về CSS và JavaScript để thực hiện mọi việc đơn giản hơn.
12p
quynho77
14-11-2012
32
4
Download
-
"Quậy" tưng bừng website nổi tiếng với công cụ từ Opera Chỉnh sửa trang web theo ý thích với phần mở rộng Edit The Page của trình duyệt Opera. Trình duyệt web Opera nắm một thị phần đáng kể trên thị trường nhờ sự đóng góp không nhỏ của các phần mềm mở rộng (extension). Các phần mềm tiện ích này giúp người dùng nâng cao trải nghiệm sử dụng và khám phá những tính năng mới lạ từ trình duyệt.
11p
maicon2425
07-04-2011
26
3
Download
-
Opera 11 bản chính thức: Nhanh, mạnh và đa năng hơn Opera ra mắt phiên bản thứ 11 với hàng loạt cải tiến sáng tạo và sức mạnh không thua kém những đối thủ của mình trên thị trường trình duyệt Web. Opera có lẽ là trình duyệt Web duy nhất trong số các trình duyệt hiện nay vẫn chưa hỗ trợ các ứng dụng mở rộng (Extension) giống như Add-ons của Firefox, mặc dù đã có tuổi đời cao hơn cả Firefox.
11p
jupyter2525
15-04-2011
31
2
Download
-
Sách Asterisk – http://my.opera.com/asteriskvn sẽ có thể có nhiều extension. Extenstion chính là hạt nhân để hệ thống xác định cuộc gọi cần thực hiện. Extenstion hoàn chỉnh gồm có các phần : exten = Name,priority,application( ) Name (Tên ký tự hoặc con số) của extension Priority (Mỗi extension có thể bao gồm nhiều bước mỗi bước được gọi là “priority”)
12p
myngoc3
16-09-2011
39
10
Download
-
ID Browser Backup sẽ là một sự chọn vô cùng sáng giá cho bạn khi cần phải sao lưu các thiết lập mà bạn đã "dầy công sáng tạo" ở trong các trình duyệt web. Ưu điểm hoàn hảo của ID Browser Backup chính là khả năng sao lưu các thiết lập được người dùng sử dụng nhiều nhất là Bookmarks, Cookies, History, Extension, Autocomplete....
3p
bibocumi17
01-12-2012
29
6
Download
-
Mở các tập tin Word, Excel và PowerPoint trên trình duyệt Google Chrome bằng một extension mới của Google. Bình thường Chrome có thể mở nhiều định dạng tập tin khác nhau mà không cần cài đặt thêm bất kỳ plugin, extension hay script nào. Thực tế thì không chỉ Chrome mà ngay cả các trình duyệt tiên tiến hiện nay như Firefox hay Opera đều hỗ trợ mở các tập tin PDF hay các tập tin đa phương tiện như MP3,MP4 ngay trên trình duyệt.
3p
lunaluna123
27-07-2013
33
3
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=gugi89vqkkufpn8q8vvj6bt4q7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Sinh thái thủy lực
-
CHƯƠNG 1 SỰ ĐA DẠNG CỦA HỆ SINH THÁI THỦY VỰC 1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔI TRƯỜNG Bao quanh hành tinh trái đất gồm: - Địa quyển hay thạch quyển (Lithoshpere):
13p nguyentainang1610 24-12-2010 258 92 Download
-
CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔI TRƯỜNG Bao quanh hành tinh trái đất gồm: - Địa quyển hay thạch quyển (Lithoshpere): - Thủy quyển (Hydrosphere) - Khí quyển (Atmosphere) - Sinh quyển (Bioshphere) Bề mặt trái đất gồm 30% là lục địa và 70% là mặt biển.
13p nguyentainang1610 10-03-2010 509 131 Download
-
Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát qua một cửa ra duy nhất
30p nguyentainang1610 24-12-2010 280 119 Download
-
Máy xúc, còn gọi là máy đào, là một loại máy móc cơ giới sử dụng đa năng, chủ yếu dùng trong xây dựng, khai khoáng. Trong xây dựng, máy xúc là một loại máy xây dựng chính trong công tác đất, ngoài ra nó còn tham gia vào các công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thao tác đào, xúc, múc, đổ đất đá rời hay liền thổ và các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng rời, phá dỡ công trình, bốc xếp vận chuyển vật liệu.
14p minhminhminh32 08-03-2014 338 136 Download
-
Bài tập Thủy lực và máy thủy lực: Phần 4 tập hợp các ví dụ và bài tập về các vấn đề: lưu lượng dầu trong ô trục, tính áp suất dầu trong ô trục khuỷu, quả lắc "thủy lực", thiết bị khảo nghiệm quạt, khảo sát một bộ tản nhiệt cho dầu, độ chính xác trong tính tổn thất thủy lực, tháp lọc, thông gió bằng luồng thổi chéo, hút gió trong ống khói, xác định trạng thái chảy, tổn thất áp suất trong đường ống,...
30p kaka_0004 16-04-2014 338 124 Download
-
Các sinh đới vùng nước và các sinh đới thủy bao gồm sinh đới thủy vực nước ngọt, thềm lục địa, đáy biển,…thường có những đặc trưng riêng, nhân tố sinh thái chủ yếu quyết định đặc điểm của sinh đới là tốc độ dòng chảy, thành phần trầm tích đáy, hàm lượng khí O2 hòa tan, áp suất, hàm lượng chất dinh dưỡng và độ mặn.
12p magiethitham 25-04-2011 94 16 Download
-
Báo cáo " Áp dụng phần mềm thủy lực môi trường nước (EFDC) đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước Sông Hồng vào mùa khô khu vực Hà Nội "
Nước sông Hồng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt. Mùa khô lưu lượng dòng chảy sông Hồng nhỏ nên chất lượng nước bị ảnh hưởng rất lớn bởi nước thải. Phần mềm mô hình thủy lực và chất lượng nước EFDC của Cục Môi trường Mỹ được sử dụng trong xây dựng mô hình chất lượng nước sông Hồng.
11p tuanlocmuido 13-12-2012 60 15 Download
-
Kết quả Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình hồ thủy sinh nuôi bèo lục bình cho thấy có thể sử dụng bèo lục bình cho xử lý nước thải sinh hoạt, thích hợp cho qui mô vừa và nhỏ như các khu vực ven đô, nông thôn nơi có diện tích rộng hay trong các khu đô thị với mục đích vừa xử lý nước thải sinh hoạt vừa tạo cảnh quan môi trường.
7p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 37 15 Download
-
Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình trên quy mô pilot với thời gian lưu xác định nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt ở các đô thị bằng thực vật thủy sinh.
5p tangtuy01 01-03-2016 31 13 Download
-
Nước nhảy là sự mở rộng đột ngột của dòng chảy từ độ sâu nhỏ hơn độ sâu phân giới sang độ sâu lớn hơn độ sâu phân giới (hk), đó là hình thức quá độ của dòng chảy từ trạng thái chảy xiết sang trạng thái chảy êm. Nguyên nhân phát sinh nước nhảy có thể là: Dòng chảy không thể biến đổi dần chiều sâu từ bé hơn hk sang lớn hơn hk mà không có sự bổ sung năng lượng từ bên ngoài....
15p nguyenvanquan037 17-12-2010 128 35 Download
-
Hồ nhân tạo (kho nước) 2-1 Đặc điểm của hồ nhân tạo Hồ nhân tạo được tạo ra để trữ nước trong thừa trong mùa lũ đem ra sử dụng trong thời kỳ mùa cạn thiếu nước, như dùng cho tưới ruộng hay phát điện...Vì hồ được tạo ra dùng cho mục đích trữ nước nên còn được gọi là kho nước. Các kho nước tuỳ theo những đặc trưng hình thái và những đặc trưng thuỷ lực mà chúng ta trực tiếp thể hiện trong chế độ thuỷ văn, có thể chia thành hai kiểu cơ bản. ...
16p hoa_layon 22-08-2011 86 22 Download
-
HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO NỀN CÁT VẬN HÀNH VỚI MỨC TẢI NẠP THỦY LỰC CAO
Bài viết này mô tả tầm quan trọng của việc sử dụng hệ thống bãi lọc trồng sậy qui mô nhỏ trong việc xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam, với kết quả là nước thải đầu ra của hệ thống có chất lượng tốt. Hệ thống đất ngập nước kiến tạo nền cát trồng Sậy có dòng chảy ngầm ngang (HSSF CWs) được xây dựng tại khu 1, Đại học Cần Thơ.
10p sunshine_7 22-07-2013 76 19 Download
-
Tuy nhiên thời kỳ áp đảo của các quá trình này không phải thường xuyên, trong những trường hợp còn lại, gió vẫn đóng một vai trò đáng kể trong hình thành chế độ hoàn lưu biển. Đối với các quá trình sinh thái và môi trường thì tác động của dòng dư lại đóng một vai trò...
27p xuongrong_battien 25-10-2011 60 17 Download
-
Giải thích các thuật ngữ Actual evapotranspiration (Bốc thoát hơi thực): Cường độ bốc hơi từ bề mặt hoặc lớp phủ thực vật vào khí quyển dưới điều kiện khí tượng thịnh hành và có sẵn nước (mục 3.3, hộp 3.1) Aerodynamic resistance (Sức cản khí động lực): Thông số tỷ lệ cho dòng nhiệt thấy được và tiềm tàng trong phương trình Penman - Monteith (mục 3.3, hộp 3.
55p camlaichanh 21-11-2011 54 11 Download
-
Những đại lượng thủy văn và những yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải 4.1. Xác định các đặc tr-ng dòng cần thiết để tính toán sự pha loãng n-ớc thải Khi tính toán xáo trộn rối trong sông ngòi tr-ớc tiên cần phải có l-u l-ợng n-ớc tính toán. Hiện nay l-u l-ợng n-ớc tính toán th-ờng lấy là l-u l-ợng n-ớc cực tiểu, suất đảm bảo 95 %.
7p camlaichanh 21-11-2011 32 9 Download
-
Bảo vệ các đối tượng nước khỏi cạn kiệt Việc sử dụng tích cực các sông suối, thủy vực và n-ớc ngầm nh- là nguồn cấp n-ớc có thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên n-ớc mặt và n-ớc ngầm vùng đó. Trong các sông suối và thủy vực cần phải để lại một l-ợng n-ớc nào đó đảm bảo sự duy trì sinh thái thuận lợ của đối t-ợng n-ớc mà còn cả điều kiện nhu cầu dùng n-ớc.
5p camlaichanh 21-11-2011 37 9 Download
-
Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra cuối năm môn vật lý lớp 6 phòng GD&ĐT Thái Thụy để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi
1p comvapho 16-09-2013 54 9 Download
-
Chương trình chính phục hồi Trong những năm gần đây, đã có những nỗ lực lớn để khôi phục lại các khu vực quan trọng về mặt sinh thái thuỷ sản ở cấp độ hệ sinh thái. Những nỗ lực này đã nhận được sự quan tâm đáng kể của công chúng và là một trong những dự án phục hồi được tài trợ bao giờ cố gắng. Chesapeake Bay hệ thống là một trong các cơ quan nước lớn nhất ở Bắc Mỹ.
12p hoakimthienduong 21-12-2011 30 6 Download
-
Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát ra một cửa duy nhấtQuản lý tổng hợp lưu vực sông và quản lý tổng hợp tài nguyên nước được khẳng định là một phương pháp tiên tiến. Hiện các nước trên thế giới và trong khu vực đã thành lập các tổ chức quản lý và quy hoạch tài nguyên nước theo lưu vực sông.
30p nguyentainang1610 24-12-2010 586 213 Download
-
Nhóm người yêu rác của Cty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Lực - Máy ứng dụng (Hà Nội) đã thiết kế thành công dây chuyền xử lý rác sinh hoạt CDW đưa vào thực tiễn. Rác mới thực sự trở thành tài nguyên quý giá đối với họ… Khi rác được thu gom chuyển về trạm xử lý, rác được phân loại đưa vào dây chuyền lò ủ trong nhiệt độ cao đủ để nóng chảy kim loại (khoảng 1.000 độ C).
5p gptn31 11-12-2012 301 91 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Hệ sinh thái rừng
- Du lịch sinh thái
- Bài tập Thủy Lực
- Đô thị sinh thái
- Chứng nhận nhãn sinh thái
- Thủy lực môi trường
- Bảo tồn rừng sinh thái
- Thủy lực công trình
- Sinh thái rừng
- Hệ thống thủy lực
- Báo cáo thủy lực môi trường
- Thủy lực đại cương
- Sinh thái thuỷ sinh vật
- Khu du lịch sinh thái
- Xử lý nước thải thủy sản
- Bài tập thủy lực đại cương
- Động cơ thủy lực
- Giải bài tập thủy lực
- Hệ thống phanh thuỷ lực
- Khí nén và thủy lực.

markdown:
# Sinh thái thủy lực
**Sinh thái thủy lực**
-
CHƯƠNG 1 SỰ ĐA DẠNG CỦA HỆ SINH THÁI THỦY VỰC 1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔI TRƯỜNG Bao quanh hành tinh trái đất gồm: - Địa quyển hay thạch quyển (Lithoshpere):
13p
nguyentainang1610
24-12-2010
258
92
Download
-
CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔI TRƯỜNG Bao quanh hành tinh trái đất gồm: - Địa quyển hay thạch quyển (Lithoshpere): - Thủy quyển (Hydrosphere) - Khí quyển (Atmosphere) - Sinh quyển (Bioshphere) Bề mặt trái đất gồm 30% là lục địa và 70% là mặt biển.
13p
nguyentainang1610
10-03-2010
509
131
Download
-
Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát qua một cửa ra duy nhất
30p
nguyentainang1610
24-12-2010
280
119
Download
-
Máy xúc, còn gọi là máy đào, là một loại máy móc cơ giới sử dụng đa năng, chủ yếu dùng trong xây dựng, khai khoáng. Trong xây dựng, máy xúc là một loại máy xây dựng chính trong công tác đất, ngoài ra nó còn tham gia vào các công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thao tác đào, xúc, múc, đổ đất đá rời hay liền thổ và các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng rời, phá dỡ công trình, bốc xếp vận chuyển vật liệu.
14p
minhminhminh32
08-03-2014
338
136
Download
-
Bài tập Thủy lực và máy thủy lực: Phần 4 tập hợp các ví dụ và bài tập về các vấn đề: lưu lượng dầu trong ô trục, tính áp suất dầu trong ô trục khuỷu, quả lắc "thủy lực", thiết bị khảo nghiệm quạt, khảo sát một bộ tản nhiệt cho dầu, độ chính xác trong tính tổn thất thủy lực, tháp lọc, thông gió bằng luồng thổi chéo, hút gió trong ống khói, xác định trạng thái chảy, tổn thất áp suất trong đường ống,...
30p
kaka_0004
16-04-2014
338
124
Download
-
Các sinh đới vùng nước và các sinh đới thủy bao gồm sinh đới thủy vực nước ngọt, thềm lục địa, đáy biển,…thường có những đặc trưng riêng, nhân tố sinh thái chủ yếu quyết định đặc điểm của sinh đới là tốc độ dòng chảy, thành phần trầm tích đáy, hàm lượng khí O2 hòa tan, áp suất, hàm lượng chất dinh dưỡng và độ mặn.
12p
magiethitham
25-04-2011
94
16
Download
-
[Báo cáo " Áp dụng phần mềm thủy lực môi trường nước (EFDC) đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước Sông Hồng vào mùa khô khu vực Hà Nội "](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-ap-dung-phan-mem-thuy-luc-moi-truong-nuoc-efdc-danh-gia-anh-huong-cua-nuoc-thai-sinh-hoa-1312903.html)
Nước sông Hồng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt. Mùa khô lưu lượng dòng chảy sông Hồng nhỏ nên chất lượng nước bị ảnh hưởng rất lớn bởi nước thải. Phần mềm mô hình thủy lực và chất lượng nước EFDC của Cục Môi trường Mỹ được sử dụng trong xây dựng mô hình chất lượng nước sông Hồng.
11p
tuanlocmuido
13-12-2012
60
15
Download
-
Kết quả Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình hồ thủy sinh nuôi bèo lục bình cho thấy có thể sử dụng bèo lục bình cho xử lý nước thải sinh hoạt, thích hợp cho qui mô vừa và nhỏ như các khu vực ven đô, nông thôn nơi có diện tích rộng hay trong các khu đô thị với mục đích vừa xử lý nước thải sinh hoạt vừa tạo cảnh quan môi trường.
7p
maiyeumaiyeu25
23-12-2016
37
15
Download
-
Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình trên quy mô pilot với thời gian lưu xác định nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt ở các đô thị bằng thực vật thủy sinh.
5p
tangtuy01
01-03-2016
31
13
Download
-
Nước nhảy là sự mở rộng đột ngột của dòng chảy từ độ sâu nhỏ hơn độ sâu phân giới sang độ sâu lớn hơn độ sâu phân giới (hk), đó là hình thức quá độ của dòng chảy từ trạng thái chảy xiết sang trạng thái chảy êm. Nguyên nhân phát sinh nước nhảy có thể là: Dòng chảy không thể biến đổi dần chiều sâu từ bé hơn hk sang lớn hơn hk mà không có sự bổ sung năng lượng từ bên ngoài....
15p
nguyenvanquan037
17-12-2010
128
35
Download
-
Hồ nhân tạo (kho nước) 2-1 Đặc điểm của hồ nhân tạo Hồ nhân tạo được tạo ra để trữ nước trong thừa trong mùa lũ đem ra sử dụng trong thời kỳ mùa cạn thiếu nước, như dùng cho tưới ruộng hay phát điện...Vì hồ được tạo ra dùng cho mục đích trữ nước nên còn được gọi là kho nước. Các kho nước tuỳ theo những đặc trưng hình thái và những đặc trưng thuỷ lực mà chúng ta trực tiếp thể hiện trong chế độ thuỷ văn, có thể chia thành hai kiểu cơ bản. ...
16p
hoa_layon
22-08-2011
86
22
Download
-
[HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO NỀN CÁT VẬN HÀNH VỚI MỨC TẢI NẠP THỦY LỰC CAO](http://tailieu.vn/doc/hieu-suat-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-cua-he-thong-dat-ngap-nuoc-kien-tao-nen-cat-van-hanh-voi-muc-tai-1523401.html)
Bài viết này mô tả tầm quan trọng của việc sử dụng hệ thống bãi lọc trồng sậy qui mô nhỏ trong việc xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam, với kết quả là nước thải đầu ra của hệ thống có chất lượng tốt. Hệ thống đất ngập nước kiến tạo nền cát trồng Sậy có dòng chảy ngầm ngang (HSSF CWs) được xây dựng tại khu 1, Đại học Cần Thơ.
10p
sunshine_7
22-07-2013
76
19
Download
-
Tuy nhiên thời kỳ áp đảo của các quá trình này không phải thường xuyên, trong những trường hợp còn lại, gió vẫn đóng một vai trò đáng kể trong hình thành chế độ hoàn lưu biển. Đối với các quá trình sinh thái và môi trường thì tác động của dòng dư lại đóng một vai trò...
27p
xuongrong_battien
25-10-2011
60
17
Download
-
Giải thích các thuật ngữ Actual evapotranspiration (Bốc thoát hơi thực): Cường độ bốc hơi từ bề mặt hoặc lớp phủ thực vật vào khí quyển dưới điều kiện khí tượng thịnh hành và có sẵn nước (mục 3.3, hộp 3.1) Aerodynamic resistance (Sức cản khí động lực): Thông số tỷ lệ cho dòng nhiệt thấy được và tiềm tàng trong phương trình Penman - Monteith (mục 3.3, hộp 3.
55p
camlaichanh
21-11-2011
54
11
Download
-
Những đại lượng thủy văn và những yếu tố thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải 4.1. Xác định các đặc tr-ng dòng cần thiết để tính toán sự pha loãng n-ớc thải Khi tính toán xáo trộn rối trong sông ngòi tr-ớc tiên cần phải có l-u l-ợng n-ớc tính toán. Hiện nay l-u l-ợng n-ớc tính toán th-ờng lấy là l-u l-ợng n-ớc cực tiểu, suất đảm bảo 95 %.
7p
camlaichanh
21-11-2011
32
9
Download
-
Bảo vệ các đối tượng nước khỏi cạn kiệt Việc sử dụng tích cực các sông suối, thủy vực và n-ớc ngầm nh- là nguồn cấp n-ớc có thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên n-ớc mặt và n-ớc ngầm vùng đó. Trong các sông suối và thủy vực cần phải để lại một l-ợng n-ớc nào đó đảm bảo sự duy trì sinh thái thuận lợ của đối t-ợng n-ớc mà còn cả điều kiện nhu cầu dùng n-ớc.
5p
camlaichanh
21-11-2011
37
9
Download
-
Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra cuối năm môn vật lý lớp 6 phòng GD&ĐT Thái Thụy để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi
1p
comvapho
16-09-2013
54
9
Download
-
Chương trình chính phục hồi Trong những năm gần đây, đã có những nỗ lực lớn để khôi phục lại các khu vực quan trọng về mặt sinh thái thuỷ sản ở cấp độ hệ sinh thái. Những nỗ lực này đã nhận được sự quan tâm đáng kể của công chúng và là một trong những dự án phục hồi được tài trợ bao giờ cố gắng. Chesapeake Bay hệ thống là một trong các cơ quan nước lớn nhất ở Bắc Mỹ.
12p
hoakimthienduong
21-12-2011
30
6
Download
-
Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát ra một cửa duy nhấtQuản lý tổng hợp lưu vực sông và quản lý tổng hợp tài nguyên nước được khẳng định là một phương pháp tiên tiến. Hiện các nước trên thế giới và trong khu vực đã thành lập các tổ chức quản lý và quy hoạch tài nguyên nước theo lưu vực sông.
30p
nguyentainang1610
24-12-2010
586
213
Download
-
Nhóm người yêu rác của Cty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Lực - Máy ứng dụng (Hà Nội) đã thiết kế thành công dây chuyền xử lý rác sinh hoạt CDW đưa vào thực tiễn. Rác mới thực sự trở thành tài nguyên quý giá đối với họ… Khi rác được thu gom chuyển về trạm xử lý, rác được phân loại đưa vào dây chuyền lò ủ trong nhiệt độ cao đủ để nóng chảy kim loại (khoảng 1.000 độ C).
5p
gptn31
11-12-2012
301
91
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Hệ sinh thái rừng](http://tailieu.vn/tag/he-sinh-thai-rung.html) [Du lịch sinh thái](http://tailieu.vn/tag/du-lich-sinh-thai.html) [Bài tập Thủy Lực](http://tailieu.vn/tag/bai-tap-thuy-luc.html) [Đô thị sinh thái](http://tailieu.vn/tag/do-thi-sinh-thai.html) [Chứng nhận nhãn sinh thái](http://tailieu.vn/tag/chung-nhan-nhan-sinh-thai.html) [Thủy lực môi trường](http://tailieu.vn/tag/thuy-luc-moi-truong.html) [Bảo tồn rừng sinh thái](http://tailieu.vn/tag/bao-ton-rung-sinh-thai.html) [Thủy lực công trình](http://tailieu.vn/tag/thuy-luc-cong-trinh.html) [Sinh thái rừng](http://tailieu.vn/tag/sinh-thai-rung.html) [Hệ thống thủy lực](http://tailieu.vn/tag/he-thong-thuy-luc.html) [Báo cáo thủy lực môi trường](http://tailieu.vn/tag/bao-cao-thuy-luc-moi-truong.html) [Thủy lực đại cương](http://tailieu.vn/tag/thuy-luc-dai-cuong.html) [Sinh thái thuỷ sinh vật](http://tailieu.vn/tag/sinh-thai-thuy-sinh-vat.html) [Khu du lịch sinh thái](http://tailieu.vn/tag/khu-du-lich-sinh-thai.html) [Xử lý nước thải thủy sản](http://tailieu.vn/tag/xu-ly-nuoc-thai-thuy-san.html) [Bài tập thủy lực đại cương](http://tailieu.vn/tag/bai-tap-thuy-luc-dai-cuong.html) [Động cơ thủy lực](http://tailieu.vn/tag/dong-co-thuy-luc.html) [Giải bài tập thủy lực](http://tailieu.vn/tag/giai-bai-tap-thuy-luc.html) [Hệ thống phanh thuỷ lực](http://tailieu.vn/tag/he-thong-phanh-thuy-luc.html) [Khí nén và thủy lực.](http://tailieu.vn/tag/khi-nen-va-thuy-luc-.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=jcl3bh6j7k4iusbhrigcv0kdt3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly