text:
THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39
lượt xem 37
download
THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
Thuỷ năng là một dạng năng lượng tiềm tàng trong nước.Năng lượng tiềm tàng đó thể hiện dưới ba dạng: Hoá năng- nhiệt năng - cơ năng Hoá năng của nước thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối hoà tan , các loại trong nước sông đẻ biến thành năng lượng . Nhiệt năng của nước sinh ra do sự chênh lệch nhiệt đọ giữa các lớp nước trên mặt và dưới đáy sông,biển,giữa nước trên mặt đất và trong các mỏ nước ngầm . Hai dang năng lượng của nước nêu trên tuy có trữ lượng...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 LỜI NÓI ĐẦU Thuỷ năng là một dạng năng lượng tiềm tàng trong nước.Năng lượng tiềm tàng đó thể hiện dưới ba dạng: Hoá năng- nhiệt năng - cơ năng Hoá năng của nước thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối hoà tan , các loại trong nước sông đẻ biến thành năng lượng . Nhiệt năng của nước sinh ra do sự chênh lệch nhiệt đọ giữa các lớp nước trên mặt và dưới đáy sông,biển,giữa nước trên mặt đất và trong các mỏ nước ngầm . Hai dang năng lượng của nước nêu trên tuy có trữ lượng lớn , nhưng phân bố rời rạc khó khai thác . Cơ năng của nước thể hiện trong mưa , trong dòng chảy của sông suối , trong sóng nước và thuỷ triều . Trong đó năng lượng của dòng sông là nguồn năng lượng rất lớn và khai thác thuận tiện hơn cả.Trong khi đó sông suối nhỏ được phân bố ở nhiều nơi, việc xây dựng trạm thuỷ điện và việc sử dụng thiết bị điện lại đơn giản hơn so với việc sử dụng các năng lượng khác. Do những đặc đIểm trênviệc sử dụng thuỷ năng để phát điện đã trở thành phổ biến . Kể từ năm 1934 tại Pháp , sau đó tại Nga , người ta đã chế tạo thành công các turbin nước để phát điện. Cho đến nay việc sử dụng các turbin nước đẻ phát điện ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tại nước ta có trên 1000 con sông suối với trữ năng tiềm tàng rất lớn . Trong đó có các con sông Đà , sông Lô , hệ thống sông Đồng Nai có nguồn năng lượng lớn hơn cả . Những năm gần đây nhịp độ phát triển của Việt Nam ngày càng tăng , đặc biệt là nhà máy điện Hoà Bình . Một công trình lớn nhất khu vực ĐNA đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn . Bên cạnh đó các nhà máy thuỷ điện Thác Bà ,Thác Mơ,Trị An,Yaly…đang đóng góp tích cực cho công ngiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Hiện nay chúng ta đang tiến hành khẩn trương viêc ngiên cứu khai thác thuỷ năng và lợi dụng tổng hợp nguồn nước ở các con sông lớn nhỏ trên khắp đất nước.Hệ thống sông Đông Nai được chú ý quan tâm hơn cả bởi trên hệ thống này sẽ đươc xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện,tiến tới sẽ hình thành một hệ thống các bậc thang thuỷ điện . SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 1 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Với đồ án tốt ngiệp của tôI được giao thiết kế sơ bộ TTĐ trên sông Spêpook thuộc hệ thống sông Đồng Nai nằm ở tỉnh Đăc Lắc với nhưng tài liệu thiết kế cần thiết sau: Nhiệm vụ của công trình Tài liệu dân sinh kinh tế Tài liệu về địa hình Tài liệu về địa chất Tài liệu về khí tượng thuỷ văn SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 2 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 PHẦN I TỔNG QUAN CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH $1.1. Đặc điểm vị trí địa lý * Vị trí và sự hình thành lưu vực Hồ trước của trạm thuỷ điện nằm trên sông Eakrông thuộc một đoạn sông Spêpook thuộc tỉnh Đăc Lắc Trực tuyến đập theo hướng Tây Bắc - Đông Nam $1.2.Đặc điểm địa hình - địa chất I.Đặc điểm địa hình Địa hình sông Spêpook chảy trên lãnh thổ Việt Nam theo hướng Bắc và Tây Bắc, qua vùng địa thế đa dạng và phức tạp, nhiều núi non hiểm trở, xen kẽ đầm lầy rừng rậm rừng thưa và các vùng đất thoai thoải phủ cỏ và các cây thấp. Địa hình lưu vực sông này có thể chia làm 3 đoạn như sau: - Đoạn I: Từ thượng lưu buôn Tulanh, vùng núi cao có độ trung bình 1000m, dân cư thưa thớt, xa trục lộ giao thông chính và cơ sở kinh tế hầu như không có gì. - Đoạn II: Từ buôn Tulanh đến buôn Bray, địa hình có độ cao trung bình 450m ÷ 500m, thung lũng của khu vực chủ yếu là đầm lầy, có những hồ chứa nước thiên nhiên khá to nằm giữa các dãy núi, ăn thông với sông. Phía trên buôn Bray là hợp lưu của hai dòng Eakrông và Krôngkro, lưu vực nói chung còn hoang vắng, ít người, giao thông khó khăn. - Đoạn III: Phần còn lại đến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đoạn sông này chảy siết, độ dốc lớn và độ uốn cong lớn, nhiều thác ghềnh, lưu vực phần lớn là đồi núi thấp, thoai thoải, độ cao trung bình là 280 ÷ 300m, do đường quốc lộ 14 cắt ngang sông ở đoạn gần tuyến công trình, dân cư chỉ tập trung gần đường quốc lộ và ven sông II.Điều kiện địa chất công trình vùng xây dựng - Công trình xây dựng dự định ở thượng lưu phần lớn nằm trên nhánh sông Krôngkro, khu vực này nằm trong cấu tạo Đắk lưu thuộc đới uốn nếp Đà lạt. Các lớp địa chất tạo thành ở đây thuộc lớp trầm tích Juza hệ tầng bản đơn T1-2 và phun trào Bazan độ tứ cuội kết và vối nhét, thế nằm SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 3 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 của nó tạo thành bộ uốn nếp, có hướng nằm Tây - Tây- Nam hoặc Đông Nam, trong lưu vực có một vài nếp gãy kiến tạo cắt qua theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ở phía Tây Bắc Đrâylinh ở vùng Krongpack có khe nứt khe nứt theo hướng Đông Bắc từ buôn Bray về thượng nguồn có các trầm tích đội tứ gồm các cuội , sỏi cuội, đá tảng và đá Granit III.Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 1. Nhiệt độ nhiệt độ cao nhất thường xuất hiên tháng 4 đạt tới 39 ÷ 40oC thấp nhất vào tháng 12 xuống tới 7 ÷ 4oC, nhiệt độ trung bìn năm tăng 23 ÷ 24oc ( theo tài liệu của trạm khí tượng Buôn Mê Thuật) 2. Độ ẩm Lượng bình quân 82,4%, nhỏ nhất 40,5%. Tháng có độ ẩm lớn nhất là tháng 9, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 3. Khí hậu Buôn Mê Thụt mang tính chất khí hậu cao nguyên trung bộ 3. Chế độ mưa Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, bão thường xảy ra vào tháng 9, tháng 10, mưa lớn nhất vào tháng 8,9,10. Trong lưu vực có một số tram đo mưa: Buôn Mê Thuật Krong Bruc Chư Hlam 4. Tài liệu dòng chảy Trong lưu vực có một số trạm đo thuỷ văn như: Draylinh Buôn Mê Thuật Krong Buk Trạm thuỷ văn Draylinh với diện tích lưu vực 8880 km2 có 12 năm tài liệu dòng chay, là trạm thủy văm đáng chú ý nhất, dòng chảy năm bình quân ở 1 số tuyến theo các tần suất, ở đây chỉ lấy chế độ dòng chả ở tuyến công trình. Phân phối dòng chảy các tháng trong năm được tính toán theo mô hình trạm Đraylinh SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 4 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 $1.3. Tình hình vật liệu xây dựng Vật liệu tại chỗm theo khảo sát chung trong vùng vật liệu khá phong phú, chúng phân bố rộng rãi bao gồm các loại đá, cát, cuội, sỏi, đất. 1.Đá Đá phân bố rộng rãi trong phạm vi công trình và lân cận bao gồm các loại đá granít, bazaít… 2. Vật liệu cát, cuội sỏi… Vùng xây dựng công trình lòng sông thoải dần nên, về phía thượng lưu của công trình có nhiều bãi bồi lớn, đó là nơi tập trung các bãi cuội, sỏi, cát có trữ lượng lớn. 3. Các loại vật liệu khác Về xi măng, sắt thép, do ở địa phương chưa phát triển về ngành này nên phải đi mua ở nơi khác $1.4. Tình hình giao thông vận tải Mạng lưới giao thông trong vùng chưa phát triển, chỉ có đường mòn nối các khu dân cư trong vùng, nhưng có một thuận lợi là giao thông bằng đường thuỷ $1.5. Yêu cầu về sử dụng nước - Công trinh trạm thuỷ điêm được xây dựng chủ yếu cho phát điện và cung cấp điện cho địa phương. - Vấn đề tưới và giao thông thuỷ ở phía thượng lưu, hạ lưu công trình cũng được đặt ra, nhưng do sự phát triển kinh tế, nhu cầu có sử dụng của địa phương không đòi hỏi phải nhất thiết có, nên khi hồ chứa hình thành thì yêu cầu này vẫn đảm bảo. $1.6. Tình hình dân sinh kinh tế $1.7. Chọn tuyến công trình Trên cơ sở những tài liệu thăm dò, khảo sát và điều tra cơ bản như điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn, vật liệu xây dựng, dân sinh kinh tế. Tiến hành so sánh các phương án tuyến công trình trong giai đoạn quy SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 5 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 hoạch thuỷ lợi,đặc biệt là quy hoạch thuỷ năng, và quyết định chọn tuyến BBB là tuyến công trình được coi là hợp lý nhất vì những lý do sau đây: -Địa hình thuận lợi, tuyến đập được bố trí giữa hai khe núi như vậy giảm được khối lượng đào đắp -Về địa chất: Địa chất khu vực xây dựng có nền đá cứng, ít nứt nẻ. Như vây đảm bảo tốt vấn đề ổn đình của Công trình, giảm nhỏ khối lượng sử lý nền móng. -Bố trí Công trình liên quan được thuận lợi như: đập dâng, đập tràn và các đập phụ khác. -Vấn đề bố trí hiện trường thi công được thuận tiện, tại vị trí xây dựng Trạm thuỷ điện địa hình khá bằng phẳng, tiện cho việc bố trí và xây dựng đường giao thông. Đập chính được xây dựng gần bãi vật liệu, tiện cho việc vận chuyển, giảm được giá thành xây SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 6 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 CHƯƠNGII :TÀI LIỆU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH $2.1. ý nghĩa và nhiệm vụ của Trạm thuỷ điện H4 I. Ý nghĩa Qua tình hình của tỉnh Đắc Lắc và lưu vực sông Spêpook thấy việc xây dựng Trạm thuỷ điện H4 có ý nghĩa lớn với cả vùng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả vùng và của tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các ngành sử dụng điện, nước đảm bảo cung cấp điện tại chỗ. Đồng thời đóng góp cho hệ thống điện quốc gia một lượng điện năng đáng kểm đời sống người dân nâng cao. II.Nhiệm vụ Trạm thuỷ điện H4 có nhiệm vụ chính là phát điện. Ngoài ta còn có thể lợi dụng tổng hợp: phòng lũ, tưới, giao thông, dịch vụ… $2.2.Tài liệu thiết kế 1. Bình đồ lưu vực: Tỷ lệ 1 ÷ 500 2. Đường đặc tính lòng hồ Ztl(m) 340 435 436 437 438 2 F(km ) 4,8 6,8 7,6 8,1 8,2 6 3 W.10 .m 267,9 405,8 569,12 636,0 645,0 3. Quan hệ: Q ~ Zhl Q( 47,4 64,0 99,1 124 210 3 m /s) Zhạ(m) 412,2 412,4 413,1 413,4 414,9 II. Tài liệu thuỷ văn 1.Tài liệu nước đến của 3 năm điểm hình Tháng 7 8 9 10 11 12 Qth 10% 138 157 413 460 180 122 Qth 50% 182 151 298 264 144 136 Qth 90% 55,4 125 205 255 107 66,1 SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 7 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 2.Tài liệu mưa và bốc hơi - Bốc hơi Tháng 1 2 3 4 5 6 h(mm) 52 60 73 72 37 20 Tháng 7 8 9 10 11 12 h(mm) 22 21 19 20 26,5 27,5 - Mưa Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xi( mm) 1,7 6,4 25, 86,3 228 232 26 325 307 221 69, 194 5 8 5 w% 79, 72,8 73, 87,1 85, 87,1 87, 88,8 87,3 85, 83, 82, 8 7 4 8 5 3 1 Lưu lượng mưa của cả năm là 1790 mm III.Các tài liệu khác Tuổi thọ Công trình : T=90 năm Hàm lượng bùn cát trong nước là : ρ bc =0,081kg/m3 Hàm lượng riêng bùn cát γ bc = 1,5 T/m3 Chế độ dòng chảy ở tuyến Công trình Flv Qđến Mo Cv Cs Qp % (m3/s) (km2) ( m3/s) ( l/s-km2) 10% 50 90 % % 3860 123 32 0,25 2.Cv 164 121 86 Và các tài liệu khác SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 8 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 biÓu ®å quan hÖ ztl & f Ztl (m) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 F( km2) biÓu ®å quan hÖ f & v F (km2) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 V ( 106 m3) SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 9 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 biÓu ®å quan hÖ ztl & v 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 V ( 106 m3) biÓu ®å quan hÖ q ~ zhl Zhl 415.5 415 414.5 414 413.5 413 412.5 412 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 Q SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 10 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 PHẦN II TÍNH TOÁN THUỶ NĂNG CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN THUỶ NĂNG CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM CƠ BẢN ⇓ 1.1 MỤC ĐÍCH Mục đích tính toán thủy năng là xác định các thông số cơ bản của hồ chứa và trạm thủy điện: 1. Thông số của hồ chứa: - Mực nước dâng bình thường (MNDBT). - Mực nước chết ( MNC ), hay là độ sâu công tác (hct). - Dung tích hữu ích ( Vhi ). 2. Thông số năng lượng của tram thủy điện(TTĐ): - Công suất bảo đảm (Nbđ). - Công suất lắp máy (Nlm). - Điện lượng bình quân nhiều năm (Enn). - Số giờ lợi dụng công suất lắp máy (h). 3. Các cột nước đặc trưng của TTĐ: - Cột nước lớn nhất (H max ). - Cột nước nhỏ nhất (H min ). - Cột nước bình quân (H tb ). - Cột nước tính toán (H tt ). * Các thông số đó làm cơ sở cho việc tính toán chọn thiết bị cho nhà máy, xác định kích thước đường dẫn nhà máy, công trình thủy công và các vấn đề liên quan khác. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 11 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 ♣ 2-2 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THỦY NĂNG Việc chọn phương thức khai thác thủy năng phải dựa vào điều kiện cụ thể của từng công trình, điều kiện thiên nhiên, điều kiện địa chất, đia chất thuỷ văn, bản đồ địa hình và tình hình kinh tết xã hội để lựa chọn. Qua việc nghiên cứu các tài liệu nêu trên tôi có nhận về khu vực xây dựng TTĐ H4 như sau: - Công trình TTĐ H4 là một trạm trên sông Spêpook.Do địa hình thuận lợi ,tuyến đập được bố trí giữa hai khe núi,như vậy sẽ giảm được khối lượng đào đắp.Và ta dựa vào tài liệu bình đồ khu vực xây dựng công trình thuỷ điện H4 đã cho . Dựa vào các nhận xét trên tôi chọn phương thức khai thác kiểu nhà máy thuỷ điện sau đập.Vây ta chọn phương thức khai thác thuỷ năng kiểu đập dâng tạo cột nước. ♣ 2-3 CHỌN MỨC BẢO TÍNH TOÁN I. KHÁI NIỆM VỀ MỨC BẢO ĐẢM TÍNH TOÁN: 1. Ý nghĩa của mức bảo đẩm tinh toán: Ta biết rằng tình hình làm việc của Trạm thuỷ điện(TTĐ) luôn phụ thuộc vào tình hình thuỷ văn. Trong điều kiện lưu lượng thiên nhiên thuận lợi thì TTĐ đảm bảo an toàn cung cấp điện, còn trong những năm ít nước thì TTĐ không đảm bảo cung cấp điện an toàn. Mặt khác đối với một số TTĐ kiểu đập có cột nước thấp thì TTĐ có thể không đảm bảo cung cấp điện ngay trong mùa nhiều nước (do mực nước ở hạ lưu dâng cao ngay trong thời kỳ này, làm cho cột nước của TTĐ giảm nhiều). Khi đó ta phải cắt giảm các hộ dùng điện, điều đó cũng có nghĩa là sẽ gây ra thiệt hại đối với nền kinh tế Quốc dân. Do vậy để đặc trưng cho mức bảo đảm an toàn cung cấp điện của TTĐ, người ta đưa ra chỉ tiêu Ptt gọi là mức bảo đảm an toàn hay tần suất. Mức bảo đảm được tính theo công thức sau: Thêi gian lμm viÖc binh th−êng P= × 100% Tæng thêi gian vËn hμnh SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 12 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Tức là trong suốt thời gian làm việc (vận hành), TTĐ sẽ đảm bảo cung cấp điện bình thường trong P% tổng thời gian còn (100-P)% thời gian không thể cung cấp đầy đủ công suất và điện lượng do tình hình thủy văn bất lợi. 2. Nguyên lý lựa chọn mức bảo đảm: Mức bảo đảm được dùng để xác định các thông số của TTĐ và dùng để xác định vai trò của TTĐ trong cân bằng công suất của hệ thống gọi là mức bảo đảm tính toán (Ptt). Ta thấy nếu Ptt mà tăng lên thì công suất bảo đảm của TTĐ (Nbđ) sẽ giảm xuống, có nghĩa là công suất tất yếu của TTĐ sẽ giảm xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc: N N P% 100% - Vốn đầu tư vào TTĐ giảm đi một lượng ( Δ KTĐ), nhưng do NtyTĐ giảm => NlmNĐ tăng lên (do cân bằng hệ thống điên) => vốn đầu tư vào nhà máy Nhiệt điện tăng lên một lượng ( Δ KNĐ), nhưng Δ KNĐ tăng > Δ KTĐ giảm => Vốn đầu tư của toàn bộ hệ thống tăng lên. Nhưng thời gian bảo đảm an toàn tăng lên, làm cho thiệt hại do thiếu điện giảm. Do vậy Ptt tốt nhất là tần suất làm cho tổng chi phí (có xét đến thiệt hại) của hệ thống là nhỏ nhất. 3. Nguyên tắc chọn Ptt: Việc tính toán thiệt hại do thiếu điện là rất phức tạp và trong nhiều trường hợp chúng ta không thể thực hiện được nếu như không đưa ra một số giả thiết ban đầu. Cho nên việc xây dựng mức bảo đảm tính toán thường được tiến hành theo kinh nghiệm và theo các định mức. Cụ thể là: Để chọn mức bảo đảm tính toán của TTĐ người ta dựa vào các nguyên tắc sau: SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 13 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 +.Công suất lắp máy của TTĐ càng lớn thì mức bảo đảm phải chọn càng cao, vì thiệt hại do chế độ làm việc bình thường của TTĐ có công suất lắp máy lớn bị phá vỡ nghiêm trọng so với trạm có công suất lắp máy nhỏ. +.Trạm thuỷ điện có công suất càng lớn so với tổng công suất của toàn hệ thống điện lực thì mức bảo đảm tính toán phải chọn càng cao, vì khi TTĐ không làm việc bình thường thì công suất thiếu hụt khó bù hơn so với các trạm nhỏ, nhất là trong thời kỳ công suất dự trữ đã sử dụng gần hết. +.Các hộ dùng điện càng quan trọng về mặt khinh tế, khoa học kỹ thuật thì mức bảo đảm tính toán của trạm cung điện càng cao vì lẽ nếu thiếu điện tổn thất sẽ càng nghiêm trọng. +.Nếu trạm thuỷ điện có hồ điều tiết càng lớn, hệ số điều tiết cao, sự phân bố dòng chảy trong sông lại tương đối đều thì có thể chọn mức bảo đảm tính toán cao mà vẫn lợi dụng được phần lớn năng lượng nước thiên nhiên. Trong trường hợp không có hồ điều tiết dài hạn, muốn lợi dụng năng lượng nước được nhiều không nên chọn mức bảo đảm tính toán cao. +. Nếu TTĐ đóng vai trò chính trong công trình lợi dụng tổng hợp hoặc chỉ có nhiệm vụ phát điện ngoài ra không còn ngành dùng nước nào khác tham gia thì mức bảo đảm tính toán cứ theo các nguyên tắc trên để chọn.Trong trường hợp có thể chọn mức bảo đảm khá cao, nhưng khi TTĐ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong công trình lợi dụng tổng hợp mức bảo đảm tính toán của TTĐ phải phục tùng yêu cầu dùng nước chủ yếu mà chọn thấp hơn cho thỏa đáng. Kinh nghiệm cho thấy thường dùng ở mức đảm bảo sau: - Các trạm thuỷ điện có công suất lớn: Nlm > 50MW P = 85 - 95%. - Các trạm thuỷ điện vừa, tỷ trọng công suất không lớn lắm : P=75-85%. - Các TTĐ nhỏ, làm việc độc lập hoặc tham gia trong hệ thống với tỷ trọng công suất dưới 15 - 20% : P = 50-80%. III : CHỌN MỨC BẢO ĐẢM TÍNH TOÁN CHO TTĐ-H4 Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của công trình thuỷ điện H4 với nhiệm vụ phát điện là chính và theo đánh giá sơ bộ tại tuyến xây dựng công trình TTĐ H4 có công suất khoảng ( 200 ÷ 400 ) MW Theo tiêu chuẩn TCVN 50-60- 90 chọn mức bảo đảm cho TTĐ H4 là p=90%. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 14 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 ⇓ 2.4: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TTĐ H4 NỘI DUNG: 1)Xác định mực nước dâng bình thường (MNBT). 2) Xác định độ sâu công tác (hct), mực nước chết (MNC), dung tích hữu ích (Vhi). 3) Xác định công suất bảo đảm ( Nbđ ), công suất lắp máy ( Nlm ). ____ 4) Tính điện lượng bình quân nhiều năm ( E nn ), số giờ lợi dụng công suất lắp máy(hNln). 5) Xác định các cột nước đặc trưng của TTĐ H4. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN: I : XÁC ĐỊNH MỰC NƯỚC DÂNG BÌNH THƯỜNG (MNBT). 1.Định nghĩa: Mực nước dâng bình thường là mực nước cao nhất của hồ chứa trong điều kiện làm việc bình thường của nhà máy thuỷ điện. Mực nước dâng bình thường là một thông số chủ chốt của công trình thủy điện. Nó có ảnh hưởng quyết định đến dung tích hồ chứa, cột nước, lưu lượng, công suất bảo đảm và điện lượng hàng năm của TTĐ. Về mặt công trình nó quyết định đến chiều cao đập, kích thước công trình xả lũ, số lượng và kích thước các đập phụ. Về mặt kinh tế: vùng hồ, nó ảnh hưởng trực tiết đến diện tích vùng ngập nước và các tổn thất do nước ngập ở vùng hồ. Vì vậy việc chọn MNDBT phải được tiến hành thận trọng. Khi tính toán lựa chọn MNDBT cần chú ý đến một số yếu tố ảnh hưởng quan trọng sau: * Mối quan hệ giữa NMDBT và lợi ích. +Phát điện: Khi NMDBT tăng thì khả năng phát điện của TTĐ tăng, dẫn đến điện lương hàng năm của của TTĐ tăng, nhưng đến một lúc nào đó thì độ tăng giảm do lượng nước bốc hơi lớn. Trường hợp có công trình nào đó đã xây dựng hoặc dự kiến xây dựng ở phía thượng lưu công trình thì khi tăng NMDBT có thể sẽ gây ngập chân công trình phía trên. Nếu độ ngập đó đáng kể sẽ làm giảm cột nước phát điện, làm thay đổi chế độ, và điều kiện làm việc của công trình phía trên. +Phòng lũ: Khi NMDBT tăng thì dung tích hữu ích tăng, khả năng cắt lũ lớn do đó giảm bớt biện pháp phòng lũ và thiệt hại phía hạ lưu. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 15 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 +Yêu cầu sử dụng nước: Khi NMDBT tăng, dung tích hưu ích của hồ tăng, lưu lượng điều tiết tăng, việc cung cấp nước cho hạ lưu tăng. +Giao thông thủy: Khi NMDBT , dung tích hồ chứa tăng, khả năng chuyên chở thượng, hạ lưu tăng. * Mối quan hệ giữa NMDBT và chi phí. Khi NMDBT làm cho chiều dài, chiều cao đập tăng đồng thời cũng ảnh hưởng đến số lượng và kích thước các đập phụ xung quanh hồ dẫn đến vốn đầu tư, chi phí hàng năm tăng nhanh. NMDBT tăng, diện tích ngập lụt tăng, nhiều khi giây ngập các mỏ khoáng sản quí hiếm, gây ngập các di tích lịch sử, thay đổi môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực xây dựng công trình dẫn đến chí đền bù thiệt hại tăng, xử lý nền móng và thấm phức tạp. Vì vậy chi phí cho công trình lớn. 2.Xác định mực nước dâng bình thường. Việc xác định MNDBT phải dựa trên cở sở phân tích so sánh các phương án theo các yếu tố liên quan. Để xác định được hết lợi ích và thiệt hại của từng phương án là một vấn đề hết sức khó khăn vì sự ảnh hưởng về mặt xã hội và môi trường là không rõ ràng. Tuy nhiên để đánh gía về mặt kinh tế cho việc thay đổi MNDBT người ta sử dụng các tiêu chuẩn kinh tế như sau: - Gá trị thu nhập dòng quy về thời điểm hiện tại là lớn nhất. n Bt − Ct NPV = B − C = ∑ i =1 (1 + i ) t Trong đó: NPV: Giá trị thu nhập dòng n: Số năm tính toán . B : `dụng tổng hợp thì B là tất cả các thu nhập từ các ngành trong lợi dụng tổng hợp. C : Tổng chi phí quy về thời điển hiện tại. t: Năm tính toán thứ t Bt: Thu nhập năm thứ t. Ct: Chi phí năm thứ t. i: Lãi xuất . So sánh giữa các phương án, phương án nào có NPV lớn nhất thì chọn. - Tiêu chuẩn chi phí tính toán quy về thời điểm hiện tại là nhỏ nhất (Cmin). SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 16 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Trong trường hợp các phương án đưa ra đều đạt lợi ích như nhau thì có thể chọn theo tiêu chuẩn chi phí tính toán quy về thời điểm hiện tại là nhỏ nhất: Chi phí tính toán quy về hiện tại là: n K + C hnt C tt = ∑ t Trong đó t =1 (1 + i )t Kt: Là vốn đâu tư ở năm thứ t. Chnt: Là chi phí hàng năm của nhà máy thuỷ điện ở năm thứ t. i: Lãi suất. C tt : Là chi phí tính toán quy về hiện tại. Trong các phương án được đưa ra phương án nào có C tt nhỏ nhất thì chọn. Khi tính toán xác định MNDBT để giảm bớt khối lượng tính toán người ta tiến hành xác định giá trị giới hạn trên và giới hạn dưới của MNDBT. - Giới hạn dưới của MNDBT phụ thuộc vào các yếu tố : + Yêu cầu tưới tự chẩy. + Căn cứ vào yêu cầu phụ tải đảm nhận của nhà máy. +Căn cứ yêu cầu của các ngành lợi dụng tổng hợp. - Giới hạn trên của MNDBT phụ thuộc vào các yếu tố: +Điều kiện địa chất tuyến xây dựng công trình . +Điều kiện địa hình ngập lụt và tình hình dân sinh kinh tế. +Các yếu tố về văn hoá xã hội. Trên cơ sở phạm vi giới hạn MNDBT, ta định ra hàng loạt phương án MNDBT chênh nhau khoảng Δ h = (2 ÷ 5) m. Tiến hành tính toán với từng phương án MNDBT cụ thể, xác định các thông số: Công suất bảo đảm (Nbđ), Công suất lắp máy (Nlm), điện lượng bình quân nhiều năm (Enn) cho mỗi phương án. Tính chênh lệch công suất Δ N và điện lượng cho từng phương án. - Xác định lợi ích tăng thêm cho các ngành lợi dụng tổng hợp của mỗi phương án. - Xác định vốn đầu tư xây dựng công trình và phần vốn tăng thêm Δ k cho mỗi phương án. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 17 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 - Xác định phần chi phí tăng thêm Δ C do tăng MNDBT bao gồm cả tri phí vận hành, chi phí đền bù ngập lụt. - Tính lợi ích về mặt kinh tế do công trình mang lại sau khi có kết quả tính toán cho các phương án sẽ phân tích so sánh và chọn ra phương án hợp lý nhất. Việc tính toán như vậy đòi hỏi phải có nhiều thời gian và đầy đủ các tài liệu như định mức, đơn giá và các chỉ tiêu cần thiết. Trong thiết kế sơ bộ do thời gian có hạn, tài liệu không đầy đủ nên tôi không thực hiện việc tính toán để xác định MNDBT mà được giao cho thiết sơ bộ TTĐ H4 với MNDBT= 433 m. 3. Xác định độ sâu công tác (hct), mược nước chết (MNC), dung tích hữu ích(Vhi) của hồ chứa. 1.khái niệm. - Độ sâu công tác của hồ chứa (hct) là khoảng cách tính từ MNC đến MNDBT Δ hct = MNDBT – MNC - MNC là mực nước thấp nhất trong điều kiện làm việc bình thường của hồ chứa - Phần dung tích nằm dưới MNC gọi là dung tích chết (Vc). - Phần dung tích nằm giữa MNDBT và MNC được gọi là dung tích hữu ích của hồ chứa (Vhi). Đối với mỗi phương án MNDBT thì vấn đề đặt ra là nên chọn độ sâu công tác (hct) là bao nhiêu là có lợi nhất. 2.xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa (hct). Để xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa được thỏa đáng ta tiến hành xem xét kỹ hơn về mối quan hệ N = φ(hct), E = f (hct). Ta biết rằng điện lượng (hoặc công suất) mùa kiệt một phần do lượng nước không trữ (lưu lượng thiên nhiên) và một phần do lượng nước trữ trong dung tích có ích của hồ tạo thành. Emk = Ektr + Eh . Ektr sẽ giảm khi độ sâu công tác của hồ tăng. Quan hệ biến đổi này gần như tuyến tính, cứ tăng độ sâu công tác thêm một mét thì phần năng lượng này sẽ giảm một trị số gần bằng nhau. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 18 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Eh biến đổi phức tạp hơn khi hct thay đổi. Độ sâu công tác càng lớn thì khả năng cung cấp nước của dung tích có ích càng lớn và cột nước trung bình mùa kiệt càng giảm. Vì vậy hct càng lớn mức độ tăng của Eh càng ít. Vì thế trong giai đoạn đầu, khi độ sâu công tác (hct) tăng thì điện lượng mùa kiệt cũng tăng, nhưng nếu tiếp tục tăng hct đến một trị số nào đó, ta sẽ có trị số Emk lớn nhất, sau đó tiếp tục tăng hct, thì trị số Emk sẽ giảm vì phần điện lượng tăng thêm do tăng lưu lượng điều tiết không kịp bù lại phần điện lượng mất đi do cột nước giảm. Trị số hct khi Emk đạt tới trị số lớn nhất gọi là độ sâu công tác có lợi nhất. Nếu lượng nước không trữ trong mùa kiệt càng lớn thì độ sâu công tác có lợi của hồ chứa càng nhỏ.(Hình vẽ) E kwh 0 (1) (2) Eh hct (1) hct (2) E mk (2) E ktr (2) E mk (1) E ktr (1) hct (m) Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào điện lượng mùa kiệt để xác định độ sâu công tác có lợi nhất thì chưa hẳn đã hợp lý mà còn phải xem xét diễn biến của điện lượng năm. Trong thời kỳ trữ nước do mực nước trong hồ thấp nên khả năng phát điện bị hạn chế. Bởi vậy khi tăng độ sâu công tác của hồ, điện lượng năm sẽ tăng không đáng kể so với điện lượng mùa kiệt. Vì vậy, trị số điện lượng năm lớn nhất sẽ xuất hiện khi hct nhỏ hơn so với hct cho Emk lớn nhất. Mặt khác, nếu dưới TTĐ thiết kế có một số TTĐ nằm trong hệ thống bậc thang thì độ sâu công tác của hồ chứa trên càng lớn càng làm tăng sản lượng điện ở các trạm dưới. Vì vậy độ sâu công tác có lợi nhất của hồ đang thiết kế ứng với trị số điện lượng lớn nhất sẽ lớn hơn độ sâu công tác có lợi nhất ứng với điện lượng lớn nhất của riêng trạm đó. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 19 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Từ phân tích trên, ta thấy không phải là chỉ có một điểm mà là có cả một vùng xác địmh độ sâu công tác có lợi nhất, vì vậy, trị số cuối cùng của độ sâu công tác có lợi phải được xác định trên cơ sở phân tích tính toán kinh tế kỹ thuật trong đó có xét tới mọi ảnh hưởng của sự biến đổi độ sâu công tác ở trạm thiết kế và các trạm trong hệ thống bậc thang. Trong trường hợp đường quan hệ E = f (hct). không có điểm cực trị, tức là độ sâu công tác càng tăng càng có lợi thì việc quyết định nên dừng hct ở mức nào cho hợp lý phải dựa trên yêu cầu đảm cho hồ có dung tích chết đủ chứa bùn cát lắng đọng trong thời kỳ vận hành, khai thác phù hợp với tuổi thọ tính toán của hồ chứa, mặt khác phải đảm bảo cột nước công tác,và khu vực hiệu suất cao, lưu lượng cần thiết không kéo theo bùn cát…cho Turbin làm việc. * Tiêu chuẩn để chọn độ sâu công tác. Chi phí tính toán của hệ thống là nhỏ nhất hay lợi nhuận thu được do xây dựng TTĐ là lớn nhất (1). Độ sâu công tác đảm bảo cho điện lượng mùa cấp (Emk) hay điện lượng năm (En) là lớn nhất(2). Đồng thời nó còn phải thoả mãn các điều kiện ràng buộc sau: + Phải có cột nước để Turbin làm việc trong vùng có hiệu suất cao + Phải đảm bảo hồ chứa có dung tích chết chứa hết lượng bùn cát lắng đọng trong thời kỳ khai thác, vận hành. Việc xác định hct theo tiêu chuẩn (1) là rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Trong thiết kế sơ bộ để giảm bớt khối lượng tính toán tôi sử dụng tiêu chuẩn điện lượng mùa cấp lớn nhất (Emkmax) để xác định độ sâu công tác cho hồ chứa của TTĐ H4. Để xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa trước hết ta đi xác định độ sâu công tác cho phép của hồ chứa. a)Xác định độ sâu công tác cho phép của hồ chứa theo điều kiện làm việc của Turbin ( h TB ). ct 1 h TB ≤ ct H max (1) ( TTĐ H4 là TTĐ sau đập ) 3 Trong đó :Hmax:Cột nước làm việc lớn nhất của NMTĐ Hmax = MNDBT – ZHL(Qmin). SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 20 TRANG
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 1
7 p | 720 | 477
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8
12 p | 538 | 366
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 15
6 p | 360 | 234
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 6
5 p | 354 | 211
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 14
12 p | 316 | 198
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 2
6 p | 366 | 186
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 7
8 p | 375 | 167
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 2
6 p | 250 | 110
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 8
13 p | 179 | 88
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1
7 p | 144 | 83
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 6
5 p | 189 | 82
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 9
6 p | 176 | 80
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 4
17 p | 191 | 77
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 17
5 p | 165 | 57
-
Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện (dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kỹ thuật): Phần 2
230 p | 73 | 47
-
Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện (dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kỹ thuật): Phần 1
151 p | 72 | 45
-
Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều tốc cho các trạm thủy điện
120 p | 70 | 17

markdown:
# THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39
lượt xem 37
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100308/dailyphu/80x100/do_an_bk_141__5281.jpg)
##
THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thuỷ năng là một dạng năng lượng tiềm tàng trong nước.Năng lượng tiềm tàng đó thể hiện dưới ba dạng: Hoá năng- nhiệt năng - cơ năng Hoá năng của nước thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối hoà tan , các loại trong nước sông đẻ biến thành năng lượng . Nhiệt năng của nước sinh ra do sự chênh lệch nhiệt đọ giữa các lớp nước trên mặt và dưới đáy sông,biển,giữa nước trên mặt đất và trong các mỏ nước ngầm . Hai dang năng lượng của nước nêu trên tuy có trữ lượng...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 LỜI NÓI ĐẦU Thuỷ năng là một dạng năng lượng tiềm tàng trong nước.Năng lượng tiềm tàng đó thể hiện dưới ba dạng: Hoá năng- nhiệt năng - cơ năng Hoá năng của nước thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối hoà tan , các loại trong nước sông đẻ biến thành năng lượng . Nhiệt năng của nước sinh ra do sự chênh lệch nhiệt đọ giữa các lớp nước trên mặt và dưới đáy sông,biển,giữa nước trên mặt đất và trong các mỏ nước ngầm . Hai dang năng lượng của nước nêu trên tuy có trữ lượng lớn , nhưng phân bố rời rạc khó khai thác . Cơ năng của nước thể hiện trong mưa , trong dòng chảy của sông suối , trong sóng nước và thuỷ triều . Trong đó năng lượng của dòng sông là nguồn năng lượng rất lớn và khai thác thuận tiện hơn cả.Trong khi đó sông suối nhỏ được phân bố ở nhiều nơi, việc xây dựng trạm thuỷ điện và việc sử dụng thiết bị điện lại đơn giản hơn so với việc sử dụng các năng lượng khác. Do những đặc đIểm trênviệc sử dụng thuỷ năng để phát điện đã trở thành phổ biến . Kể từ năm 1934 tại Pháp , sau đó tại Nga , người ta đã chế tạo thành công các turbin nước để phát điện. Cho đến nay việc sử dụng các turbin nước đẻ phát điện ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tại nước ta có trên 1000 con sông suối với trữ năng tiềm tàng rất lớn . Trong đó có các con sông Đà , sông Lô , hệ thống sông Đồng Nai có nguồn năng lượng lớn hơn cả . Những năm gần đây nhịp độ phát triển của Việt Nam ngày càng tăng , đặc biệt là nhà máy điện Hoà Bình . Một công trình lớn nhất khu vực ĐNA đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn . Bên cạnh đó các nhà máy thuỷ điện Thác Bà ,Thác Mơ,Trị An,Yaly…đang đóng góp tích cực cho công ngiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Hiện nay chúng ta đang tiến hành khẩn trương viêc ngiên cứu khai thác thuỷ năng và lợi dụng tổng hợp nguồn nước ở các con sông lớn nhỏ trên khắp đất nước.Hệ thống sông Đông Nai được chú ý quan tâm hơn cả bởi trên hệ thống này sẽ đươc xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện,tiến tới sẽ hình thành một hệ thống các bậc thang thuỷ điện . SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 1 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Với đồ án tốt ngiệp của tôI được giao thiết kế sơ bộ TTĐ trên sông Spêpook thuộc hệ thống sông Đồng Nai nằm ở tỉnh Đăc Lắc với nhưng tài liệu thiết kế cần thiết sau: Nhiệm vụ của công trình Tài liệu dân sinh kinh tế Tài liệu về địa hình Tài liệu về địa chất Tài liệu về khí tượng thuỷ văn SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 2 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 PHẦN I TỔNG QUAN CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH $1.1. Đặc điểm vị trí địa lý * Vị trí và sự hình thành lưu vực Hồ trước của trạm thuỷ điện nằm trên sông Eakrông thuộc một đoạn sông Spêpook thuộc tỉnh Đăc Lắc Trực tuyến đập theo hướng Tây Bắc - Đông Nam $1.2.Đặc điểm địa hình - địa chất I.Đặc điểm địa hình Địa hình sông Spêpook chảy trên lãnh thổ Việt Nam theo hướng Bắc và Tây Bắc, qua vùng địa thế đa dạng và phức tạp, nhiều núi non hiểm trở, xen kẽ đầm lầy rừng rậm rừng thưa và các vùng đất thoai thoải phủ cỏ và các cây thấp. Địa hình lưu vực sông này có thể chia làm 3 đoạn như sau: - Đoạn I: Từ thượng lưu buôn Tulanh, vùng núi cao có độ trung bình 1000m, dân cư thưa thớt, xa trục lộ giao thông chính và cơ sở kinh tế hầu như không có gì. - Đoạn II: Từ buôn Tulanh đến buôn Bray, địa hình có độ cao trung bình 450m ÷ 500m, thung lũng của khu vực chủ yếu là đầm lầy, có những hồ chứa nước thiên nhiên khá to nằm giữa các dãy núi, ăn thông với sông. Phía trên buôn Bray là hợp lưu của hai dòng Eakrông và Krôngkro, lưu vực nói chung còn hoang vắng, ít người, giao thông khó khăn. - Đoạn III: Phần còn lại đến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đoạn sông này chảy siết, độ dốc lớn và độ uốn cong lớn, nhiều thác ghềnh, lưu vực phần lớn là đồi núi thấp, thoai thoải, độ cao trung bình là 280 ÷ 300m, do đường quốc lộ 14 cắt ngang sông ở đoạn gần tuyến công trình, dân cư chỉ tập trung gần đường quốc lộ và ven sông II.Điều kiện địa chất công trình vùng xây dựng - Công trình xây dựng dự định ở thượng lưu phần lớn nằm trên nhánh sông Krôngkro, khu vực này nằm trong cấu tạo Đắk lưu thuộc đới uốn nếp Đà lạt. Các lớp địa chất tạo thành ở đây thuộc lớp trầm tích Juza hệ tầng bản đơn T1-2 và phun trào Bazan độ tứ cuội kết và vối nhét, thế nằm SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 3 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 của nó tạo thành bộ uốn nếp, có hướng nằm Tây - Tây- Nam hoặc Đông Nam, trong lưu vực có một vài nếp gãy kiến tạo cắt qua theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ở phía Tây Bắc Đrâylinh ở vùng Krongpack có khe nứt khe nứt theo hướng Đông Bắc từ buôn Bray về thượng nguồn có các trầm tích đội tứ gồm các cuội , sỏi cuội, đá tảng và đá Granit III.Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 1. Nhiệt độ nhiệt độ cao nhất thường xuất hiên tháng 4 đạt tới 39 ÷ 40oC thấp nhất vào tháng 12 xuống tới 7 ÷ 4oC, nhiệt độ trung bìn năm tăng 23 ÷ 24oc ( theo tài liệu của trạm khí tượng Buôn Mê Thuật) 2. Độ ẩm Lượng bình quân 82,4%, nhỏ nhất 40,5%. Tháng có độ ẩm lớn nhất là tháng 9, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 3. Khí hậu Buôn Mê Thụt mang tính chất khí hậu cao nguyên trung bộ 3. Chế độ mưa Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, bão thường xảy ra vào tháng 9, tháng 10, mưa lớn nhất vào tháng 8,9,10. Trong lưu vực có một số tram đo mưa: Buôn Mê Thuật Krong Bruc Chư Hlam 4. Tài liệu dòng chảy Trong lưu vực có một số trạm đo thuỷ văn như: Draylinh Buôn Mê Thuật Krong Buk Trạm thuỷ văn Draylinh với diện tích lưu vực 8880 km2 có 12 năm tài liệu dòng chay, là trạm thủy văm đáng chú ý nhất, dòng chảy năm bình quân ở 1 số tuyến theo các tần suất, ở đây chỉ lấy chế độ dòng chả ở tuyến công trình. Phân phối dòng chảy các tháng trong năm được tính toán theo mô hình trạm Đraylinh SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 4 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 $1.3. Tình hình vật liệu xây dựng Vật liệu tại chỗm theo khảo sát chung trong vùng vật liệu khá phong phú, chúng phân bố rộng rãi bao gồm các loại đá, cát, cuội, sỏi, đất. 1.Đá Đá phân bố rộng rãi trong phạm vi công trình và lân cận bao gồm các loại đá granít, bazaít… 2. Vật liệu cát, cuội sỏi… Vùng xây dựng công trình lòng sông thoải dần nên, về phía thượng lưu của công trình có nhiều bãi bồi lớn, đó là nơi tập trung các bãi cuội, sỏi, cát có trữ lượng lớn. 3. Các loại vật liệu khác Về xi măng, sắt thép, do ở địa phương chưa phát triển về ngành này nên phải đi mua ở nơi khác $1.4. Tình hình giao thông vận tải Mạng lưới giao thông trong vùng chưa phát triển, chỉ có đường mòn nối các khu dân cư trong vùng, nhưng có một thuận lợi là giao thông bằng đường thuỷ $1.5. Yêu cầu về sử dụng nước - Công trinh trạm thuỷ điêm được xây dựng chủ yếu cho phát điện và cung cấp điện cho địa phương. - Vấn đề tưới và giao thông thuỷ ở phía thượng lưu, hạ lưu công trình cũng được đặt ra, nhưng do sự phát triển kinh tế, nhu cầu có sử dụng của địa phương không đòi hỏi phải nhất thiết có, nên khi hồ chứa hình thành thì yêu cầu này vẫn đảm bảo. $1.6. Tình hình dân sinh kinh tế $1.7. Chọn tuyến công trình Trên cơ sở những tài liệu thăm dò, khảo sát và điều tra cơ bản như điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn, vật liệu xây dựng, dân sinh kinh tế. Tiến hành so sánh các phương án tuyến công trình trong giai đoạn quy SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 5 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 hoạch thuỷ lợi,đặc biệt là quy hoạch thuỷ năng, và quyết định chọn tuyến BBB là tuyến công trình được coi là hợp lý nhất vì những lý do sau đây: -Địa hình thuận lợi, tuyến đập được bố trí giữa hai khe núi như vậy giảm được khối lượng đào đắp -Về địa chất: Địa chất khu vực xây dựng có nền đá cứng, ít nứt nẻ. Như vây đảm bảo tốt vấn đề ổn đình của Công trình, giảm nhỏ khối lượng sử lý nền móng. -Bố trí Công trình liên quan được thuận lợi như: đập dâng, đập tràn và các đập phụ khác. -Vấn đề bố trí hiện trường thi công được thuận tiện, tại vị trí xây dựng Trạm thuỷ điện địa hình khá bằng phẳng, tiện cho việc bố trí và xây dựng đường giao thông. Đập chính được xây dựng gần bãi vật liệu, tiện cho việc vận chuyển, giảm được giá thành xây SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 6 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 CHƯƠNGII :TÀI LIỆU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH $2.1. ý nghĩa và nhiệm vụ của Trạm thuỷ điện H4 I. Ý nghĩa Qua tình hình của tỉnh Đắc Lắc và lưu vực sông Spêpook thấy việc xây dựng Trạm thuỷ điện H4 có ý nghĩa lớn với cả vùng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả vùng và của tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các ngành sử dụng điện, nước đảm bảo cung cấp điện tại chỗ. Đồng thời đóng góp cho hệ thống điện quốc gia một lượng điện năng đáng kểm đời sống người dân nâng cao. II.Nhiệm vụ Trạm thuỷ điện H4 có nhiệm vụ chính là phát điện. Ngoài ta còn có thể lợi dụng tổng hợp: phòng lũ, tưới, giao thông, dịch vụ… $2.2.Tài liệu thiết kế 1. Bình đồ lưu vực: Tỷ lệ 1 ÷ 500 2. Đường đặc tính lòng hồ Ztl(m) 340 435 436 437 438 2 F(km ) 4,8 6,8 7,6 8,1 8,2 6 3 W.10 .m 267,9 405,8 569,12 636,0 645,0 3. Quan hệ: Q ~ Zhl Q( 47,4 64,0 99,1 124 210 3 m /s) Zhạ(m) 412,2 412,4 413,1 413,4 414,9 II. Tài liệu thuỷ văn 1.Tài liệu nước đến của 3 năm điểm hình Tháng 7 8 9 10 11 12 Qth 10% 138 157 413 460 180 122 Qth 50% 182 151 298 264 144 136 Qth 90% 55,4 125 205 255 107 66,1 SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 7 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 2.Tài liệu mưa và bốc hơi - Bốc hơi Tháng 1 2 3 4 5 6 h(mm) 52 60 73 72 37 20 Tháng 7 8 9 10 11 12 h(mm) 22 21 19 20 26,5 27,5 - Mưa Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xi( mm) 1,7 6,4 25, 86,3 228 232 26 325 307 221 69, 194 5 8 5 w% 79, 72,8 73, 87,1 85, 87,1 87, 88,8 87,3 85, 83, 82, 8 7 4 8 5 3 1 Lưu lượng mưa của cả năm là 1790 mm III.Các tài liệu khác Tuổi thọ Công trình : T=90 năm Hàm lượng bùn cát trong nước là : ρ bc =0,081kg/m3 Hàm lượng riêng bùn cát γ bc = 1,5 T/m3 Chế độ dòng chảy ở tuyến Công trình Flv Qđến Mo Cv Cs Qp % (m3/s) (km2) ( m3/s) ( l/s-km2) 10% 50 90 % % 3860 123 32 0,25 2.Cv 164 121 86 Và các tài liệu khác SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 8 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 biÓu ®å quan hÖ ztl & f Ztl (m) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 F( km2) biÓu ®å quan hÖ f & v F (km2) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 V ( 106 m3) SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 9 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 biÓu ®å quan hÖ ztl & v 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4 5 6 V ( 106 m3) biÓu ®å quan hÖ q ~ zhl Zhl 415.5 415 414.5 414 413.5 413 412.5 412 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 Q SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 10 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 PHẦN II TÍNH TOÁN THUỶ NĂNG CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN THUỶ NĂNG CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM CƠ BẢN ⇓ 1.1 MỤC ĐÍCH Mục đích tính toán thủy năng là xác định các thông số cơ bản của hồ chứa và trạm thủy điện: 1. Thông số của hồ chứa: - Mực nước dâng bình thường (MNDBT). - Mực nước chết ( MNC ), hay là độ sâu công tác (hct). - Dung tích hữu ích ( Vhi ). 2. Thông số năng lượng của tram thủy điện(TTĐ): - Công suất bảo đảm (Nbđ). - Công suất lắp máy (Nlm). - Điện lượng bình quân nhiều năm (Enn). - Số giờ lợi dụng công suất lắp máy (h). 3. Các cột nước đặc trưng của TTĐ: - Cột nước lớn nhất (H max ). - Cột nước nhỏ nhất (H min ). - Cột nước bình quân (H tb ). - Cột nước tính toán (H tt ). * Các thông số đó làm cơ sở cho việc tính toán chọn thiết bị cho nhà máy, xác định kích thước đường dẫn nhà máy, công trình thủy công và các vấn đề liên quan khác. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 11 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 ♣ 2-2 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THỦY NĂNG Việc chọn phương thức khai thác thủy năng phải dựa vào điều kiện cụ thể của từng công trình, điều kiện thiên nhiên, điều kiện địa chất, đia chất thuỷ văn, bản đồ địa hình và tình hình kinh tết xã hội để lựa chọn. Qua việc nghiên cứu các tài liệu nêu trên tôi có nhận về khu vực xây dựng TTĐ H4 như sau: - Công trình TTĐ H4 là một trạm trên sông Spêpook.Do địa hình thuận lợi ,tuyến đập được bố trí giữa hai khe núi,như vậy sẽ giảm được khối lượng đào đắp.Và ta dựa vào tài liệu bình đồ khu vực xây dựng công trình thuỷ điện H4 đã cho . Dựa vào các nhận xét trên tôi chọn phương thức khai thác kiểu nhà máy thuỷ điện sau đập.Vây ta chọn phương thức khai thác thuỷ năng kiểu đập dâng tạo cột nước. ♣ 2-3 CHỌN MỨC BẢO TÍNH TOÁN I. KHÁI NIỆM VỀ MỨC BẢO ĐẢM TÍNH TOÁN: 1. Ý nghĩa của mức bảo đẩm tinh toán: Ta biết rằng tình hình làm việc của Trạm thuỷ điện(TTĐ) luôn phụ thuộc vào tình hình thuỷ văn. Trong điều kiện lưu lượng thiên nhiên thuận lợi thì TTĐ đảm bảo an toàn cung cấp điện, còn trong những năm ít nước thì TTĐ không đảm bảo cung cấp điện an toàn. Mặt khác đối với một số TTĐ kiểu đập có cột nước thấp thì TTĐ có thể không đảm bảo cung cấp điện ngay trong mùa nhiều nước (do mực nước ở hạ lưu dâng cao ngay trong thời kỳ này, làm cho cột nước của TTĐ giảm nhiều). Khi đó ta phải cắt giảm các hộ dùng điện, điều đó cũng có nghĩa là sẽ gây ra thiệt hại đối với nền kinh tế Quốc dân. Do vậy để đặc trưng cho mức bảo đảm an toàn cung cấp điện của TTĐ, người ta đưa ra chỉ tiêu Ptt gọi là mức bảo đảm an toàn hay tần suất. Mức bảo đảm được tính theo công thức sau: Thêi gian lμm viÖc binh th−êng P= × 100% Tæng thêi gian vËn hμnh SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 12 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Tức là trong suốt thời gian làm việc (vận hành), TTĐ sẽ đảm bảo cung cấp điện bình thường trong P% tổng thời gian còn (100-P)% thời gian không thể cung cấp đầy đủ công suất và điện lượng do tình hình thủy văn bất lợi. 2. Nguyên lý lựa chọn mức bảo đảm: Mức bảo đảm được dùng để xác định các thông số của TTĐ và dùng để xác định vai trò của TTĐ trong cân bằng công suất của hệ thống gọi là mức bảo đảm tính toán (Ptt). Ta thấy nếu Ptt mà tăng lên thì công suất bảo đảm của TTĐ (Nbđ) sẽ giảm xuống, có nghĩa là công suất tất yếu của TTĐ sẽ giảm xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc: N N P% 100% - Vốn đầu tư vào TTĐ giảm đi một lượng ( Δ KTĐ), nhưng do NtyTĐ giảm => NlmNĐ tăng lên (do cân bằng hệ thống điên) => vốn đầu tư vào nhà máy Nhiệt điện tăng lên một lượng ( Δ KNĐ), nhưng Δ KNĐ tăng > Δ KTĐ giảm => Vốn đầu tư của toàn bộ hệ thống tăng lên. Nhưng thời gian bảo đảm an toàn tăng lên, làm cho thiệt hại do thiếu điện giảm. Do vậy Ptt tốt nhất là tần suất làm cho tổng chi phí (có xét đến thiệt hại) của hệ thống là nhỏ nhất. 3. Nguyên tắc chọn Ptt: Việc tính toán thiệt hại do thiếu điện là rất phức tạp và trong nhiều trường hợp chúng ta không thể thực hiện được nếu như không đưa ra một số giả thiết ban đầu. Cho nên việc xây dựng mức bảo đảm tính toán thường được tiến hành theo kinh nghiệm và theo các định mức. Cụ thể là: Để chọn mức bảo đảm tính toán của TTĐ người ta dựa vào các nguyên tắc sau: SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 13 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 +.Công suất lắp máy của TTĐ càng lớn thì mức bảo đảm phải chọn càng cao, vì thiệt hại do chế độ làm việc bình thường của TTĐ có công suất lắp máy lớn bị phá vỡ nghiêm trọng so với trạm có công suất lắp máy nhỏ. +.Trạm thuỷ điện có công suất càng lớn so với tổng công suất của toàn hệ thống điện lực thì mức bảo đảm tính toán phải chọn càng cao, vì khi TTĐ không làm việc bình thường thì công suất thiếu hụt khó bù hơn so với các trạm nhỏ, nhất là trong thời kỳ công suất dự trữ đã sử dụng gần hết. +.Các hộ dùng điện càng quan trọng về mặt khinh tế, khoa học kỹ thuật thì mức bảo đảm tính toán của trạm cung điện càng cao vì lẽ nếu thiếu điện tổn thất sẽ càng nghiêm trọng. +.Nếu trạm thuỷ điện có hồ điều tiết càng lớn, hệ số điều tiết cao, sự phân bố dòng chảy trong sông lại tương đối đều thì có thể chọn mức bảo đảm tính toán cao mà vẫn lợi dụng được phần lớn năng lượng nước thiên nhiên. Trong trường hợp không có hồ điều tiết dài hạn, muốn lợi dụng năng lượng nước được nhiều không nên chọn mức bảo đảm tính toán cao. +. Nếu TTĐ đóng vai trò chính trong công trình lợi dụng tổng hợp hoặc chỉ có nhiệm vụ phát điện ngoài ra không còn ngành dùng nước nào khác tham gia thì mức bảo đảm tính toán cứ theo các nguyên tắc trên để chọn.Trong trường hợp có thể chọn mức bảo đảm khá cao, nhưng khi TTĐ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong công trình lợi dụng tổng hợp mức bảo đảm tính toán của TTĐ phải phục tùng yêu cầu dùng nước chủ yếu mà chọn thấp hơn cho thỏa đáng. Kinh nghiệm cho thấy thường dùng ở mức đảm bảo sau: - Các trạm thuỷ điện có công suất lớn: Nlm > 50MW P = 85 - 95%. - Các trạm thuỷ điện vừa, tỷ trọng công suất không lớn lắm : P=75-85%. - Các TTĐ nhỏ, làm việc độc lập hoặc tham gia trong hệ thống với tỷ trọng công suất dưới 15 - 20% : P = 50-80%. III : CHỌN MỨC BẢO ĐẢM TÍNH TOÁN CHO TTĐ-H4 Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của công trình thuỷ điện H4 với nhiệm vụ phát điện là chính và theo đánh giá sơ bộ tại tuyến xây dựng công trình TTĐ H4 có công suất khoảng ( 200 ÷ 400 ) MW Theo tiêu chuẩn TCVN 50-60- 90 chọn mức bảo đảm cho TTĐ H4 là p=90%. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 14 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 ⇓ 2.4: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TTĐ H4 NỘI DUNG: 1)Xác định mực nước dâng bình thường (MNBT). 2) Xác định độ sâu công tác (hct), mực nước chết (MNC), dung tích hữu ích (Vhi). 3) Xác định công suất bảo đảm ( Nbđ ), công suất lắp máy ( Nlm ). ____ 4) Tính điện lượng bình quân nhiều năm ( E nn ), số giờ lợi dụng công suất lắp máy(hNln). 5) Xác định các cột nước đặc trưng của TTĐ H4. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN: I : XÁC ĐỊNH MỰC NƯỚC DÂNG BÌNH THƯỜNG (MNBT). 1.Định nghĩa: Mực nước dâng bình thường là mực nước cao nhất của hồ chứa trong điều kiện làm việc bình thường của nhà máy thuỷ điện. Mực nước dâng bình thường là một thông số chủ chốt của công trình thủy điện. Nó có ảnh hưởng quyết định đến dung tích hồ chứa, cột nước, lưu lượng, công suất bảo đảm và điện lượng hàng năm của TTĐ. Về mặt công trình nó quyết định đến chiều cao đập, kích thước công trình xả lũ, số lượng và kích thước các đập phụ. Về mặt kinh tế: vùng hồ, nó ảnh hưởng trực tiết đến diện tích vùng ngập nước và các tổn thất do nước ngập ở vùng hồ. Vì vậy việc chọn MNDBT phải được tiến hành thận trọng. Khi tính toán lựa chọn MNDBT cần chú ý đến một số yếu tố ảnh hưởng quan trọng sau: * Mối quan hệ giữa NMDBT và lợi ích. +Phát điện: Khi NMDBT tăng thì khả năng phát điện của TTĐ tăng, dẫn đến điện lương hàng năm của của TTĐ tăng, nhưng đến một lúc nào đó thì độ tăng giảm do lượng nước bốc hơi lớn. Trường hợp có công trình nào đó đã xây dựng hoặc dự kiến xây dựng ở phía thượng lưu công trình thì khi tăng NMDBT có thể sẽ gây ngập chân công trình phía trên. Nếu độ ngập đó đáng kể sẽ làm giảm cột nước phát điện, làm thay đổi chế độ, và điều kiện làm việc của công trình phía trên. +Phòng lũ: Khi NMDBT tăng thì dung tích hữu ích tăng, khả năng cắt lũ lớn do đó giảm bớt biện pháp phòng lũ và thiệt hại phía hạ lưu. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 15 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 +Yêu cầu sử dụng nước: Khi NMDBT tăng, dung tích hưu ích của hồ tăng, lưu lượng điều tiết tăng, việc cung cấp nước cho hạ lưu tăng. +Giao thông thủy: Khi NMDBT , dung tích hồ chứa tăng, khả năng chuyên chở thượng, hạ lưu tăng. * Mối quan hệ giữa NMDBT và chi phí. Khi NMDBT làm cho chiều dài, chiều cao đập tăng đồng thời cũng ảnh hưởng đến số lượng và kích thước các đập phụ xung quanh hồ dẫn đến vốn đầu tư, chi phí hàng năm tăng nhanh. NMDBT tăng, diện tích ngập lụt tăng, nhiều khi giây ngập các mỏ khoáng sản quí hiếm, gây ngập các di tích lịch sử, thay đổi môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực xây dựng công trình dẫn đến chí đền bù thiệt hại tăng, xử lý nền móng và thấm phức tạp. Vì vậy chi phí cho công trình lớn. 2.Xác định mực nước dâng bình thường. Việc xác định MNDBT phải dựa trên cở sở phân tích so sánh các phương án theo các yếu tố liên quan. Để xác định được hết lợi ích và thiệt hại của từng phương án là một vấn đề hết sức khó khăn vì sự ảnh hưởng về mặt xã hội và môi trường là không rõ ràng. Tuy nhiên để đánh gía về mặt kinh tế cho việc thay đổi MNDBT người ta sử dụng các tiêu chuẩn kinh tế như sau: - Gá trị thu nhập dòng quy về thời điểm hiện tại là lớn nhất. n Bt − Ct NPV = B − C = ∑ i =1 (1 + i ) t Trong đó: NPV: Giá trị thu nhập dòng n: Số năm tính toán . B : `dụng tổng hợp thì B là tất cả các thu nhập từ các ngành trong lợi dụng tổng hợp. C : Tổng chi phí quy về thời điển hiện tại. t: Năm tính toán thứ t Bt: Thu nhập năm thứ t. Ct: Chi phí năm thứ t. i: Lãi xuất . So sánh giữa các phương án, phương án nào có NPV lớn nhất thì chọn. - Tiêu chuẩn chi phí tính toán quy về thời điểm hiện tại là nhỏ nhất (Cmin). SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 16 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Trong trường hợp các phương án đưa ra đều đạt lợi ích như nhau thì có thể chọn theo tiêu chuẩn chi phí tính toán quy về thời điểm hiện tại là nhỏ nhất: Chi phí tính toán quy về hiện tại là: n K + C hnt C tt = ∑ t Trong đó t =1 (1 + i )t Kt: Là vốn đâu tư ở năm thứ t. Chnt: Là chi phí hàng năm của nhà máy thuỷ điện ở năm thứ t. i: Lãi suất. C tt : Là chi phí tính toán quy về hiện tại. Trong các phương án được đưa ra phương án nào có C tt nhỏ nhất thì chọn. Khi tính toán xác định MNDBT để giảm bớt khối lượng tính toán người ta tiến hành xác định giá trị giới hạn trên và giới hạn dưới của MNDBT. - Giới hạn dưới của MNDBT phụ thuộc vào các yếu tố : + Yêu cầu tưới tự chẩy. + Căn cứ vào yêu cầu phụ tải đảm nhận của nhà máy. +Căn cứ yêu cầu của các ngành lợi dụng tổng hợp. - Giới hạn trên của MNDBT phụ thuộc vào các yếu tố: +Điều kiện địa chất tuyến xây dựng công trình . +Điều kiện địa hình ngập lụt và tình hình dân sinh kinh tế. +Các yếu tố về văn hoá xã hội. Trên cơ sở phạm vi giới hạn MNDBT, ta định ra hàng loạt phương án MNDBT chênh nhau khoảng Δ h = (2 ÷ 5) m. Tiến hành tính toán với từng phương án MNDBT cụ thể, xác định các thông số: Công suất bảo đảm (Nbđ), Công suất lắp máy (Nlm), điện lượng bình quân nhiều năm (Enn) cho mỗi phương án. Tính chênh lệch công suất Δ N và điện lượng cho từng phương án. - Xác định lợi ích tăng thêm cho các ngành lợi dụng tổng hợp của mỗi phương án. - Xác định vốn đầu tư xây dựng công trình và phần vốn tăng thêm Δ k cho mỗi phương án. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 17 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 - Xác định phần chi phí tăng thêm Δ C do tăng MNDBT bao gồm cả tri phí vận hành, chi phí đền bù ngập lụt. - Tính lợi ích về mặt kinh tế do công trình mang lại sau khi có kết quả tính toán cho các phương án sẽ phân tích so sánh và chọn ra phương án hợp lý nhất. Việc tính toán như vậy đòi hỏi phải có nhiều thời gian và đầy đủ các tài liệu như định mức, đơn giá và các chỉ tiêu cần thiết. Trong thiết kế sơ bộ do thời gian có hạn, tài liệu không đầy đủ nên tôi không thực hiện việc tính toán để xác định MNDBT mà được giao cho thiết sơ bộ TTĐ H4 với MNDBT= 433 m. 3. Xác định độ sâu công tác (hct), mược nước chết (MNC), dung tích hữu ích(Vhi) của hồ chứa. 1.khái niệm. - Độ sâu công tác của hồ chứa (hct) là khoảng cách tính từ MNC đến MNDBT Δ hct = MNDBT – MNC - MNC là mực nước thấp nhất trong điều kiện làm việc bình thường của hồ chứa - Phần dung tích nằm dưới MNC gọi là dung tích chết (Vc). - Phần dung tích nằm giữa MNDBT và MNC được gọi là dung tích hữu ích của hồ chứa (Vhi). Đối với mỗi phương án MNDBT thì vấn đề đặt ra là nên chọn độ sâu công tác (hct) là bao nhiêu là có lợi nhất. 2.xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa (hct). Để xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa được thỏa đáng ta tiến hành xem xét kỹ hơn về mối quan hệ N = φ(hct), E = f (hct). Ta biết rằng điện lượng (hoặc công suất) mùa kiệt một phần do lượng nước không trữ (lưu lượng thiên nhiên) và một phần do lượng nước trữ trong dung tích có ích của hồ tạo thành. Emk = Ektr + Eh . Ektr sẽ giảm khi độ sâu công tác của hồ tăng. Quan hệ biến đổi này gần như tuyến tính, cứ tăng độ sâu công tác thêm một mét thì phần năng lượng này sẽ giảm một trị số gần bằng nhau. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 18 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Eh biến đổi phức tạp hơn khi hct thay đổi. Độ sâu công tác càng lớn thì khả năng cung cấp nước của dung tích có ích càng lớn và cột nước trung bình mùa kiệt càng giảm. Vì vậy hct càng lớn mức độ tăng của Eh càng ít. Vì thế trong giai đoạn đầu, khi độ sâu công tác (hct) tăng thì điện lượng mùa kiệt cũng tăng, nhưng nếu tiếp tục tăng hct đến một trị số nào đó, ta sẽ có trị số Emk lớn nhất, sau đó tiếp tục tăng hct, thì trị số Emk sẽ giảm vì phần điện lượng tăng thêm do tăng lưu lượng điều tiết không kịp bù lại phần điện lượng mất đi do cột nước giảm. Trị số hct khi Emk đạt tới trị số lớn nhất gọi là độ sâu công tác có lợi nhất. Nếu lượng nước không trữ trong mùa kiệt càng lớn thì độ sâu công tác có lợi của hồ chứa càng nhỏ.(Hình vẽ) E kwh 0 (1) (2) Eh hct (1) hct (2) E mk (2) E ktr (2) E mk (1) E ktr (1) hct (m) Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào điện lượng mùa kiệt để xác định độ sâu công tác có lợi nhất thì chưa hẳn đã hợp lý mà còn phải xem xét diễn biến của điện lượng năm. Trong thời kỳ trữ nước do mực nước trong hồ thấp nên khả năng phát điện bị hạn chế. Bởi vậy khi tăng độ sâu công tác của hồ, điện lượng năm sẽ tăng không đáng kể so với điện lượng mùa kiệt. Vì vậy, trị số điện lượng năm lớn nhất sẽ xuất hiện khi hct nhỏ hơn so với hct cho Emk lớn nhất. Mặt khác, nếu dưới TTĐ thiết kế có một số TTĐ nằm trong hệ thống bậc thang thì độ sâu công tác của hồ chứa trên càng lớn càng làm tăng sản lượng điện ở các trạm dưới. Vì vậy độ sâu công tác có lợi nhất của hồ đang thiết kế ứng với trị số điện lượng lớn nhất sẽ lớn hơn độ sâu công tác có lợi nhất ứng với điện lượng lớn nhất của riêng trạm đó. SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 19 TRANG
- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM THUỶ ĐIỆN H4 Từ phân tích trên, ta thấy không phải là chỉ có một điểm mà là có cả một vùng xác địmh độ sâu công tác có lợi nhất, vì vậy, trị số cuối cùng của độ sâu công tác có lợi phải được xác định trên cơ sở phân tích tính toán kinh tế kỹ thuật trong đó có xét tới mọi ảnh hưởng của sự biến đổi độ sâu công tác ở trạm thiết kế và các trạm trong hệ thống bậc thang. Trong trường hợp đường quan hệ E = f (hct). không có điểm cực trị, tức là độ sâu công tác càng tăng càng có lợi thì việc quyết định nên dừng hct ở mức nào cho hợp lý phải dựa trên yêu cầu đảm cho hồ có dung tích chết đủ chứa bùn cát lắng đọng trong thời kỳ vận hành, khai thác phù hợp với tuổi thọ tính toán của hồ chứa, mặt khác phải đảm bảo cột nước công tác,và khu vực hiệu suất cao, lưu lượng cần thiết không kéo theo bùn cát…cho Turbin làm việc. * Tiêu chuẩn để chọn độ sâu công tác. Chi phí tính toán của hệ thống là nhỏ nhất hay lợi nhuận thu được do xây dựng TTĐ là lớn nhất (1). Độ sâu công tác đảm bảo cho điện lượng mùa cấp (Emk) hay điện lượng năm (En) là lớn nhất(2). Đồng thời nó còn phải thoả mãn các điều kiện ràng buộc sau: + Phải có cột nước để Turbin làm việc trong vùng có hiệu suất cao + Phải đảm bảo hồ chứa có dung tích chết chứa hết lượng bùn cát lắng đọng trong thời kỳ khai thác, vận hành. Việc xác định hct theo tiêu chuẩn (1) là rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Trong thiết kế sơ bộ để giảm bớt khối lượng tính toán tôi sử dụng tiêu chuẩn điện lượng mùa cấp lớn nhất (Emkmax) để xác định độ sâu công tác cho hồ chứa của TTĐ H4. Để xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa trước hết ta đi xác định độ sâu công tác cho phép của hồ chứa. a)Xác định độ sâu công tác cho phép của hồ chứa theo điều kiện làm việc của Turbin ( h TB ). ct 1 h TB ≤ ct H max (1) ( TTĐ H4 là TTĐ sau đập ) 3 Trong đó :Hmax:Cột nước làm việc lớn nhất của NMTĐ Hmax = MNDBT – ZHL(Qmin). SVTH : NGÔ HỒNG THANH - LỚP 41 Đ1 20 TRANG
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 1
7 p |
720 |
477
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8
12 p |
538 |
366
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 15
6 p |
360 |
234
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 6
5 p |
354 |
211
-
đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 14
12 p |
316 |
198
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 2
6 p |
366 |
186
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 7
8 p |
375 |
167
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 2
6 p |
250 |
110
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 8
13 p |
179 |
88
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1
7 p |
144 |
83
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 6
5 p |
189 |
82
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 9
6 p |
176 |
80
-
đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 4
17 p |
191 |
77
-
thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi, chương 17
5 p |
165 |
57
-
Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện (dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kỹ thuật): Phần 2
230 p |
73 |
47
-
Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện (dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kỹ thuật): Phần 1
151 p |
72 |
45
-
Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo điều tốc cho các trạm thủy điện
120 p |
70 |
17

Set-Cookie: TLDEVNamespace=skbeditff2lt9qsr11p7akbdo2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Visual basic 6
-
Tham khảo tài liệu 'tự học visual basic 6.0 _ phần i', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p doxuan 05-08-2009 2468 904 Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chuong 4- viết code', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p soncunglin 15-05-2009 1149 373 Download
-
Tài liệu " Lập trình Visual Basic 6 căn bản " được biên soạn dành cho những người mới bắt đầu học lập chương trình bằng ngôn ngữ Visual Basic. Quá trình lập trình bằng Visual Basic được trình bày từ đầu, đọc giải không cần phải có kinh nghiệm về lập trình từ trước. Các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản, như hằng, biến, biểu thức... đều được trình bày và giải thích đầy đủ...
36p dibovaodoi01 12-10-2011 669 367 Download
-
Mục tiêu: Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng. Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0.
158p kanguru_91 21-09-2010 657 356 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 455 290 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 370 269 Download
-
Tổng quan Visual Basic 6 Chào mừng bạn đến với Visual Basic 6 Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất để lập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên nghiệp hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.
10p iiduongii3 08-04-2011 608 261 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 350 246 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 353 241 Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 2- viết chương trình đầu tiên', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p soncunglin 15-05-2009 676 230 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 295 223 Download
-
Mời các bạn tham khảo cuốn sách Lập trình Visual Basic 6.0 căn bản này gồm 14 chương trình bày về quá trình ra đời và phát triển Visual Basic, cách thiết kế và thực hiện chương trình đơn giản trong Visual Basic, nghiên cứu các kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng mảng, hàm tự định nghĩa, nghiên cứu tạo lập và xử lý tệp, nghiên cứu đối tượng đồ họa.
353p tailieuvip14 26-07-2012 418 220 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 288 219 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 285 212 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p dibovaodoi01 12-10-2011 288 211 Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
29p dibovaodoi01 12-10-2011 269 202 Download
-
Viết Code Trong ba chương đầu chúng ta đã học qua ba bộ phận chánh của một chương trình Visual Basic 6.0. Đó là: Forms là cái nền hay khung để ta xây dựng User Interface. Controls là những viên gạch để ta dùng xây dựng User Interface. Event procedures là code nằm phía sau những hình ảnh, nó là chất keo dùng để dán các Controls lại với nhau để tạo thành chương trình áp dụng của ta.
15p iiduongii3 08-04-2011 449 190 Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 10- dùng menu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
13p soncunglin 15-05-2009 326 187 Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 6- dùng dữ kiện', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p soncunglin 15-05-2009 286 182 Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 1- giới thiệu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
13p soncunglin 15-05-2009 486 175 Download

markdown:
# Visual basic 6
**Visual basic 6**
-
Tham khảo tài liệu 'tự học visual basic 6.0 _ phần i', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p
doxuan
05-08-2009
2468
904
Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chuong 4- viết code', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
soncunglin
15-05-2009
1149
373
Download
-
Tài liệu " Lập trình Visual Basic 6 căn bản " được biên soạn dành cho những người mới bắt đầu học lập chương trình bằng ngôn ngữ Visual Basic. Quá trình lập trình bằng Visual Basic được trình bày từ đầu, đọc giải không cần phải có kinh nghiệm về lập trình từ trước. Các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản, như hằng, biến, biểu thức... đều được trình bày và giải thích đầy đủ...
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
669
367
Download
-
Mục tiêu: Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng. Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0.
158p
kanguru_91
21-09-2010
657
356
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
455
290
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
370
269
Download
-
Tổng quan Visual Basic 6 Chào mừng bạn đến với Visual Basic 6 Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất để lập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên nghiệp hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.
10p
iiduongii3
08-04-2011
608
261
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
350
246
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
353
241
Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 2- viết chương trình đầu tiên', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
soncunglin
15-05-2009
676
230
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
295
223
Download
-
Mời các bạn tham khảo cuốn sách Lập trình Visual Basic 6.0 căn bản này gồm 14 chương trình bày về quá trình ra đời và phát triển Visual Basic, cách thiết kế và thực hiện chương trình đơn giản trong Visual Basic, nghiên cứu các kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng mảng, hàm tự định nghĩa, nghiên cứu tạo lập và xử lý tệp, nghiên cứu đối tượng đồ họa.
353p
tailieuvip14
26-07-2012
418
220
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
288
219
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
285
212
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
dibovaodoi01
12-10-2011
288
211
Download
-
Tham khảo tài liệu 'lập trình visual basic 6 căn bản part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
29p
dibovaodoi01
12-10-2011
269
202
Download
-
Viết Code Trong ba chương đầu chúng ta đã học qua ba bộ phận chánh của một chương trình Visual Basic 6.0. Đó là: Forms là cái nền hay khung để ta xây dựng User Interface. Controls là những viên gạch để ta dùng xây dựng User Interface. Event procedures là code nằm phía sau những hình ảnh, nó là chất keo dùng để dán các Controls lại với nhau để tạo thành chương trình áp dụng của ta.
15p
iiduongii3
08-04-2011
449
190
Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 10- dùng menu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
13p
soncunglin
15-05-2009
326
187
Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 6- dùng dữ kiện', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
soncunglin
15-05-2009
286
182
Download
-
Tham khảo tài liệu 'visual basic 6- chương 1- giới thiệu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
13p
soncunglin
15-05-2009
486
175
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=phfc4bk6ugl2euamnvuk9o5pj6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Walking robot
-
Walking Robot là dạng đặc biệt của Robot di động. Sự di chuyển của nó được thực hiện bởi sự phối hợp chuyển động của các chân. Sự di chuyển này có thể bắt chước từ thế giới động vật, như là: loài người, các loài động vật, các loài côn trùng,..Robot là sản phẩm của cơ điện tử, gồm có các thành phần sau:a) Phần cứng: gồm tất cả các bộ phận cấu thành thân Robot, như là: các kết cấu chân, kết cấu khung,......
8p doxuan 04-08-2009 401 176 Download
-
Recently, several solutions to the robot localisation problem have been proposed in the scientific community. In this chapter we present a localisation of a visual guided quadruped walking robot in a dynamic environment. We investigate the quality of robot localisation and landmark detection, in which robots perform the RoboCup competition (Kitano et al., 1997). The first part presents an algorithm to determine any entity of interest in a global reference frame, where the robot needs to locate landmarks within its surroundings.
560p nhatkyvodanh 24-07-2012 74 22 Download
-
The research field of robotics has been contributing widely and significantly to industrial applications for assembly, welding, painting, and transportation for a long time. Meanwhile, the last decades have seen an increasing interest in developing and employing mobile robots for industrial inspection, conducting surveillance, urban search and rescue, military reconnaissance and civil exploration.
458p kimngan_1 05-11-2012 18 2 Download
-
Tham khảo sách 'climbing and walking robots', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p kimngan_1 05-11-2012 30 3 Download
-
This is a book about creating robots with the LEGO® MINDSTORMS™ Robotic Invention System (RIS)™. If you've always dreamed of building and programming your own robots, this is your big chance—the RIS set makes it easy to get started.
266p beobobeo 01-08-2012 50 15 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 36 7 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 24 6 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 27 6 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 20 6 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 22 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 21 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 21 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 31 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 28 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p 23919872 07-12-2011 21 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 22 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 31 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 29 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 18 5 Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p 23919872 07-12-2011 25 5 Download

markdown:
# Walking robot
**Walking robot**
-
Walking Robot là dạng đặc biệt của Robot di động. Sự di chuyển của nó được thực hiện bởi sự phối hợp chuyển động của các chân. Sự di chuyển này có thể bắt chước từ thế giới động vật, như là: loài người, các loài động vật, các loài côn trùng,..Robot là sản phẩm của cơ điện tử, gồm có các thành phần sau:a) Phần cứng: gồm tất cả các bộ phận cấu thành thân Robot, như là: các kết cấu chân, kết cấu khung,......
8p
doxuan
04-08-2009
401
176
Download
-
Recently, several solutions to the robot localisation problem have been proposed in the scientific community. In this chapter we present a localisation of a visual guided quadruped walking robot in a dynamic environment. We investigate the quality of robot localisation and landmark detection, in which robots perform the RoboCup competition (Kitano et al., 1997). The first part presents an algorithm to determine any entity of interest in a global reference frame, where the robot needs to locate landmarks within its surroundings.
560p
nhatkyvodanh
24-07-2012
74
22
Download
-
The research field of robotics has been contributing widely and significantly to industrial applications for assembly, welding, painting, and transportation for a long time. Meanwhile, the last decades have seen an increasing interest in developing and employing mobile robots for industrial inspection, conducting surveillance, urban search and rescue, military reconnaissance and civil exploration.
458p
kimngan_1
05-11-2012
18
2
Download
-
Tham khảo sách 'climbing and walking robots', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p
kimngan_1
05-11-2012
30
3
Download
-
This is a book about creating robots with the LEGO® MINDSTORMS™ Robotic Invention System (RIS)™. If you've always dreamed of building and programming your own robots, this is your big chance—the RIS set makes it easy to get started.
266p
beobobeo
01-08-2012
50
15
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
36
7
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
24
6
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
27
6
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
20
6
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
22
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
21
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
21
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
31
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
28
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
0p
23919872
07-12-2011
21
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
22
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
31
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
29
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
18
5
Download
-
Tham khảo tài liệu 'climbing and walking robots part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
30p
23919872
07-12-2011
25
5
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=cjt9ar6du2vc7572kccjco6qg0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Số sản phẩm: 0
Thành tiền: 0
các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff Vietnam, Yaskawa Vietnam, Baumer Vietnam, Agr Vietnam, Bei Encoder Vietnam, Crouzet Vietnam, Kuebler Vietnam, Koganei Vietnam, Celduc Vietnam, Epulse Vietnam, Crydom Vietnam, Raytek Vietnam, Ircon Vietnam, MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, newall vietnam, sterilair vietnam, Univer Vietnam, Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, WiseVietnam, TMTeck Vietnam, Elco Vietnam....
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
==================================
Mr. Thạo (Sales Dept.)
Cellphone: 0904 950 788
Email: thao.ans@ansvietnam.com
Hân hạnh giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm Jenco Vietnam

markdown:
Số sản phẩm: 0
Thành tiền: 0
**các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp**
Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff Vietnam, Yaskawa Vietnam, Baumer Vietnam, Agr Vietnam, Bei Encoder Vietnam, Crouzet Vietnam, Kuebler Vietnam, Koganei Vietnam, Celduc Vietnam, Epulse Vietnam, Crydom Vietnam, Raytek Vietnam, Ircon Vietnam, MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, newall vietnam, sterilair vietnam, Univer Vietnam, Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, WiseVietnam, TMTeck Vietnam, Elco Vietnam....
**Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.**
==================================
**Mr. Thạo (Sales Dept.)** **Cellphone**: 0904 950 788
[thao.ans@ansvietnam.com](mailto:thao.ans@ansvietnam.com) **Hân hạnh giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm Jenco Vietnam**

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-
...:::Welcome To ThegioiTeen:::....
****Bạn muốn sẽ chia ? Bạn muốn học hỏi ? Bạn muốn giải trí ?...v..v....
>>>> Còn chờ gì nữa mà không đăng kí để đến với diễn đàn chúng tôi , hân hạnh chào đón các bạn .......
Admin TheGioiTeen
-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-
::
๑۩۞۩๑ THƯ GIÃN- GIẢI TRÍ๑۩۞۩๑
::
ÂM NHẠC
::
Nhạc Ngoại
Share
|
Bonamana nhạc hàn cực hay
Tác giả
Thông điệp
datprotp
MemVip
Posts
:
13
Points
:
33
Thanked
:
3
Join date
:
30/05/2011
Age
:
19
Đến từ
:
Quảng Nam
Mon May 30, 2011 9:48 pm
» Status:
siu hay của super junio
Bonamana nhạc hàn cực hay
Trang
1
trong tổng số
1
trang
Permissions in this forum:
Bạn
không có quyền
trả lời bài viết
-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-
::
๑۩۞۩๑ THƯ GIÃN- GIẢI TRÍ๑۩۞۩๑
::
ÂM NHẠC
::
Nhạc Ngoại
-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-
::
๑۩۞۩๑ THƯ GIÃN- GIẢI TRÍ๑۩۞۩๑
::
ÂM NHẠC
::
Nhạc Ngoại

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là
11:56 AM
Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.x.x © 2000 - 2010 Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright
Teen8.Biz Thế Giới Teen
Skin độc quyền by Teen8.Biz vui lòng không pm yahoo để xin Skin
Mọi chi tiết xin liên hệ
cocpro91@gmail.com
hoặc YM:
Cocpro91
Liên Kết BackLink Với Teen8.Biz Và Nhớ Gửi Textlink Của Bạn Qua
Yahoo
Cho Mình Nhé
Diễn Đàn Teen Teen8.Biz
-- English (US)
-- Vietnamese
Liên hệ
-
Teen8.Biz - Đẳng Cấp Teen Việt
-
Lưu Trữ
-
Lên trên

markdown:
|-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-|
|...:::Welcome To ThegioiTeen:::....|
****Bạn muốn sẽ chia ? Bạn muốn học hỏi ? Bạn muốn giải trí ?...v..v....
>>>> Còn chờ gì nữa mà không đăng kí để đến với diễn đàn chúng tôi , hân hạnh chào đón các bạn .......
Admin TheGioiTeen
![]()
|Tác giả||Thông điệp|
MemVip
![]()
Posts : 13
Points : 33
Thanked : 3
Join date : 30/05/2011
Age : 19
Đến từ : Quảng Nam
![]()
![]()
| ©
[phpBB](https://www.forumvi.com/phpbb) | [Free forum support](http://help.forumotion.com/) | [Liên hệ](/contact) | [Report an abuse](/abuse?page=%2Ft104-topic&report=1) | [Create your own blog](http://www.sosblogs.com/vi/)

WARC-Truncated: length

X-Content-Type-Options: nosniff

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"

Cache-Control: no-cache

Vary: User-Agent

X-XSS-Protection: 1; mode=block


text:
Chi cao hơn 17%Theo tổng kết của Bộ Tài chính, qua 5 năm triển khai thực hiện, Luật thuế BVMT đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu khi ban hành. Bên cạnh việc góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường; khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, thuế BVMT còn góp phần tăng thu cho NSNN để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiệm vụ chi cho BVMT.
Chia sẻ con số cụ thể, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết: Số thu thuế BVMT liên tục tăng ổn định qua các năm từ 2012 đến 2016. Tổng số thu thuế BVMT giai đoạn này khoảng 105.985 tỷ đồng, bình quân khoảng 21.197 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 1,48% - 4,27% trên tổng thu NSNN và khoảng 0,34% - 0,98% trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm. Trong đó: Năm 2012 là 11.160 tỷ đồng; năm 2013 là 11.512 tỷ đồng; năm 2014 là 11.970 tỷ đồng; năm 2015 là 27.020 tỷ đồng (tăng mạnh do điều chỉnh mức thu); năm 2016 khoảng 44.323 tỷ đồng.
Khoản thu từ thuế BVMT không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và được Quốc hội phê duyệt hàng năm. Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm cả các khoản vay, viện trợ đã đưa vào NSNN để chi thường xuyên cho BVMT hoặc chi đầu tư phát triển BVMT; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn khoảng 17% số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016.
Tổng chi đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương khoảng 24.246 tỷ đồng chủ yếu chi cho các chương trình, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý tập trung ở ngành tài nguyên - môi trường; ngành cấp nước, xử lý rác thải, nước thải và chi lồng ghép từ nhiều chương trình như Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu,... Tổng chi từ dự phòng ngân sách Trung ương để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các địa phương xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong năm như đê kè, hồ chứa,... khoảng 18.480 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số nội dung, nhiệm vụ do NSNN chi trả góp phần BVMT như: Các dự án, chương trình khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ xanh, bền vững...
Muốn phát triển bền vững, cần tăng thuế
Đó là ý kiến của Tiến sĩ Michael Krakowski - Cố vấn trưởng dự án hiện đại hóa nền tài chính công do EU tài trợ (EU – PFMO). Đánh giá cao hiệu quả của công tác chi cho BVMT của Việt Nam, ông Michael Krakowski khẳng định chính sách thuế là công cụ hiệu quả để đạt mục tiêu BVMT tốt hơn. “Chúng ta thực hiện thu thuế BVMT không chỉ dùng cho mục đích BVMT mà thuế đạt hai mục tiêu: Tài trợ cho các hoạt động môi trường và tạo dư địa để Nhà nước tài trợ cho các hoạt động khác liên quan. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cũng đã có định nghĩa cụ thể thế nào là khoản chi cho hoạt động môi trường. Đối với chúng tôi, tất cả khoản chi cho các hoạt động liên quan như đầu tư xây dựng tàu điện ngầm, tàu điện trên cao... cũng là những khoản chi về mục đích môi trường. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã chi cho mục đích môi trường đang lớn hơn khoản thu được”, ông Michael Krakowski nói.
Mặc dù đã đạt những kết quả nhất định nhưng trong thực tế triển khai, nhiều bất cập, hạn chế đã nảy sinh cộng với yêu cầu cải cách hệ thống thuế đang đặt ra vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế BVMT.
Theo ông Michael Krakowski, ở Việt Nam cũng như ở các nước khác, quá trình hội nhập, trao đổi quốc tế về hàng hóa và dịch vụ đang diễn ra rất nhanh. Thời kỳ đầu của quá trình này, nhiều nước đã huy động một lượng lớn số thu thuế từ hoạt động XNK. Với việc ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và các hiệp định thương mại quốc tế thì các nguồn thu từ ngoại thương giảm dần, do vậy phải tìm kiếm các nguồn thu thuế khác để chi cho các nhiệm vụ của nhà nước. Đại diện GIZ khuyến nghị: Trong quá trình điều chỉnh và tiếp tục phát triển hệ thống thuế, thuế BVMT có vai trò nổi bật, nhất là khi Chính phủ Việt Nam đã quyết định tăng trưởng theo hướng bền vững, do vậy, cần tăng thuế đối với việc sử dụng tài nguyên, các sản phẩm gây hại cho môi trường cũng như tất cả các chi phí ngoại vi phát sinh. Một mặt, điều đó sẽ giúp giảm bớt việc sử dụng tài nguyên, mặt khác người sử dụng sẽ phải trả giá cao hơn thông qua thuế đối với thiệt hại môi trường.
Hiện nay, sau khi đánh giá tổng kết và tiếp thu những khuyến nghị, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh xong dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT. Một trong những nội dung được chú ý nhất tại dự thảo Luật là đề xuất nâng khung thuế BVMT với xăng dầu từ 1.000-4.000 đồng/lít lên từ 3.000-8.000 đồng/lít. Riêng dầu hỏa được đề nghị giữ khung thuế BVMT như hiện hành (300 đến 2.000 đồng/lít) vì đây là mặt hàng thiết yếu phục vụ phần lớn người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tùy vào điều kiện thực tế từng thời kỳ, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng, dầu trong phạm vi khung. Trước mắt, nếu Luật được thông qua, việc điều chỉnh khung thuế BVMT đối với xăng, dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu, cũng như đến sản xuất, kinh doanh. Đây có thể nói là một bước chuẩn bị cho lâu dài, ứng phó kịp thời với hội nhập, thêm nguồn cho hoạt động BVMT và tăng cường trách nhiệm của người sử dụng các sản phẩm gây hại cho môi trường.

markdown:
**Chi cao hơn 17%**
|
|
Chia sẻ con số cụ thể, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết: Số thu thuế BVMT liên tục tăng ổn định qua các năm từ 2012 đến 2016. Tổng số thu thuế BVMT giai đoạn này khoảng 105.985 tỷ đồng, bình quân khoảng 21.197 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 1,48% - 4,27% trên tổng thu NSNN và khoảng 0,34% - 0,98% trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm. Trong đó: Năm 2012 là 11.160 tỷ đồng; năm 2013 là 11.512 tỷ đồng; năm 2014 là 11.970 tỷ đồng; năm 2015 là 27.020 tỷ đồng (tăng mạnh do điều chỉnh mức thu); năm 2016 khoảng 44.323 tỷ đồng.
Khoản thu từ thuế BVMT không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và được Quốc hội phê duyệt hàng năm. Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm cả các khoản vay, viện trợ đã đưa vào NSNN để chi thường xuyên cho BVMT hoặc chi đầu tư phát triển BVMT; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn khoảng 17% số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016.
Tổng chi đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương khoảng 24.246 tỷ đồng chủ yếu chi cho các chương trình, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý tập trung ở ngành tài nguyên - môi trường; ngành cấp nước, xử lý rác thải, nước thải và chi lồng ghép từ nhiều chương trình như Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu,... Tổng chi từ dự phòng ngân sách Trung ương để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các địa phương xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong năm như đê kè, hồ chứa,... khoảng 18.480 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số nội dung, nhiệm vụ do NSNN chi trả góp phần BVMT như: Các dự án, chương trình khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ xanh, bền vững...
**Muốn phát triển bền vững, cần tăng thuế**
Đó là ý kiến của Tiến sĩ Michael Krakowski - Cố vấn trưởng dự án hiện đại hóa nền tài chính công do EU tài trợ (EU – PFMO). Đánh giá cao hiệu quả của công tác chi cho BVMT của Việt Nam, ông Michael Krakowski khẳng định chính sách thuế là công cụ hiệu quả để đạt mục tiêu BVMT tốt hơn. “Chúng ta thực hiện thu thuế BVMT không chỉ dùng cho mục đích BVMT mà thuế đạt hai mục tiêu: Tài trợ cho các hoạt động môi trường và tạo dư địa để Nhà nước tài trợ cho các hoạt động khác liên quan. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cũng đã có định nghĩa cụ thể thế nào là khoản chi cho hoạt động môi trường. Đối với chúng tôi, tất cả khoản chi cho các hoạt động liên quan như đầu tư xây dựng tàu điện ngầm, tàu điện trên cao... cũng là những khoản chi về mục đích môi trường. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã chi cho mục đích môi trường đang lớn hơn khoản thu được”, ông Michael Krakowski nói.
Mặc dù đã đạt những kết quả nhất định nhưng trong thực tế triển khai, nhiều bất cập, hạn chế đã nảy sinh cộng với yêu cầu cải cách hệ thống thuế đang đặt ra vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế BVMT.
Theo ông Michael Krakowski, ở Việt Nam cũng như ở các nước khác, quá trình hội nhập, trao đổi quốc tế về hàng hóa và dịch vụ đang diễn ra rất nhanh. Thời kỳ đầu của quá trình này, nhiều nước đã huy động một lượng lớn số thu thuế từ hoạt động XNK. Với việc ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và các hiệp định thương mại quốc tế thì các nguồn thu từ ngoại thương giảm dần, do vậy phải tìm kiếm các nguồn thu thuế khác để chi cho các nhiệm vụ của nhà nước. Đại diện GIZ khuyến nghị: Trong quá trình điều chỉnh và tiếp tục phát triển hệ thống thuế, thuế BVMT có vai trò nổi bật, nhất là khi Chính phủ Việt Nam đã quyết định tăng trưởng theo hướng bền vững, do vậy, cần tăng thuế đối với việc sử dụng tài nguyên, các sản phẩm gây hại cho môi trường cũng như tất cả các chi phí ngoại vi phát sinh. Một mặt, điều đó sẽ giúp giảm bớt việc sử dụng tài nguyên, mặt khác người sử dụng sẽ phải trả giá cao hơn thông qua thuế đối với thiệt hại môi trường.
Hiện nay, sau khi đánh giá tổng kết và tiếp thu những khuyến nghị, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh xong dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT. Một trong những nội dung được chú ý nhất tại dự thảo Luật là đề xuất nâng khung thuế BVMT với xăng dầu từ 1.000-4.000 đồng/lít lên từ 3.000-8.000 đồng/lít. Riêng dầu hỏa được đề nghị giữ khung thuế BVMT như hiện hành (300 đến 2.000 đồng/lít) vì đây là mặt hàng thiết yếu phục vụ phần lớn người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tùy vào điều kiện thực tế từng thời kỳ, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng, dầu trong phạm vi khung. Trước mắt, nếu Luật được thông qua, việc điều chỉnh khung thuế BVMT đối với xăng, dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu, cũng như đến sản xuất, kinh doanh. Đây có thể nói là một bước chuẩn bị cho lâu dài, ứng phó kịp thời với hội nhập, thêm nguồn cho hoạt động BVMT và tăng cường trách nhiệm của người sử dụng các sản phẩm gây hại cho môi trường.

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)


text:
Liên hệ: Viện đào tạo quản lý xây DCMTĐC: 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà NộiiMs. Huệ 0919 245 000
Có phải bạn đang tìm kiếm ?
Tư vấn,thiết kế,in ấn các sản phẩm trên giấy
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại hà nội
Khai giảng lớp tư vấn giám sát tại TP HCM
nội thất, gỗ, tư vấn, thiết kế, trang trí, thi công
Tư vấn cách chọn mua điều hòa nhiệt độ phù hợp
Gốm Sứ Wilmax - Tư Vấn Sử Dụng
Tư Vấn Chứng Nhận ISO 9001:2015
Cho thuê văn phòng tầng 2, 3, 4 Mễ Trì Hạ Từ Liêm
Tư vấn cách chọn mua Máy hủy tài liệu
Tư vấn đặt tên thương hiệu
Liên hệ
Giá: 1.500.0002.600.000


text:
Thảo luận trong 'Tác phẩm' bắt đầu bởi thientranglab, 12/12/16.
bác làm da mặt mà không xử lý da tay...nhìn đúng là mầm non trên cây cổ thụ!...hi...nói vui thôi..mẫu xinh quá!

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Cache-control: private, max-age=0


text:
Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực Huyện ủy động viên ĐVTN lao động tại xã Cẩm Nhượng
ảnh hưởng, trực tiếp, thực hiện, chỉ đạo, thường vụ, tỉnh đoàn, cơ sở, huyện thành, thanh niên, tình nguyện, nhân dân, khắc phục, hậu quả
Ý kiến bạn đọc

markdown:
Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực Huyện ủy động viên ĐVTN lao động tại xã Cẩm Nhượng
ảnh hưởng, trực tiếp, thực hiện, chỉ đạo, thường vụ, tỉnh đoàn, cơ sở, huyện thành, thanh niên, tình nguyện, nhân dân, khắc phục, hậu quả
## Ý kiến bạn đọc

Server: Apache

Cache-Control: private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0

Set-Cookie: nv3c_Cpocd_nvvithemever=mQ%2C%2C; expires=Wed, 12-Dec-2018 06:07:05 GMT; path=/; domain=.tinhdoanhatinh.vn; httponly

Content-Language: vi


text:
Theo cáo buộc, bị cáo Nghiêm Thị Yến (SN 1990, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hạnh Trang (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên bảo hiểm của Bệnh viện đa khoa quốc tế tại Hà Nội.
Đầu tháng 3/2014, Trang mua bảo hiểm y tế của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir cho con gái. Do con gái Trang ốm trước thời điểm cấp thẻ nên cô ta không thanh toán được bảo hiểm.
Sau khi trao đổi, Trang bàn với đồng nghiệp là Nghiêm Thị Yến lập khống hồ sơ để chiếm đoạt số tiền gần 10 triệu đồng của công ty bảo hiểm.
Sau vụ việc này, thấy việc làm giả hồ sơ dễ dàng, cả hai tiếp tục tạo lập hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khống, giả mạo chữ ký của các bác sĩ hòng chiếm đoạt tiền của Công ty Prevoir.
Họ phân công cụ thể: Trang thay đổi hóa đơn giá trị gia tăng mà bệnh nhân ra viện nhưng bỏ lại. Còn Yến chịu trách nhiệm làm giả giấy ra viện, báo cáo y tế, giấy chứng nhận phẫu thuật.
Cả hai thỏa thuận sẽ chia đều số tiền chiếm đoạt được từ công ty bảo hiểm.Với cách thức trên, khoảng trung tuần tháng 4/2014, hai đối tượng này đã hoàn thiện hai hồ sơ giả với tổng số tiền là 107 triệu đồng. Các bộ hồ sơ trên được gửi cho Công ty TNHH Insmart để thẩm định, đánh giá và thay Công ty Prevoir thanh toán tiền bảo hiểm.
Khi xác minh, đại diện Công ty Insmart phát hiện 2 bộ hồ sơ trên có dấu hiệu làm khống và giả mạo chữ ký.
Khoảng đầu tháng 5/2014, Bệnh viện làm đơn tố giác hành vi sai trái của Yến và Trang. Do lo sợ, Trang đã hoàn trả số tiền gần 10 triệu đồng.
Do hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sáng 4/3, TAND TP Hà Nội xử phạt họ mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.
Nhập bình luận tại đây

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=RJNrfOfQVpCbZEx0_MZ6FwBHMuwdnQepRXnTnIc_fVMGOfwCp_dgbTqE4NJbVSaoqIj35TxpPQSFwlv_OfplHW7-Ji00Bsve7W4lPG0vF_UXD6rWcun2hSZjvozSGoiWG9wfuRWS7Jq5K0HgyWkNmQ2; domain=tinnhanhchungkhoan.vn; expires=Mon, 19-Feb-2018 17:12:11 GMT; path=/; HttpOnly

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-Cache: MISS from xCache11