text:
Tân Tế Công
Phim Cùng Thể Loại Hài Hước
Lượt xem: 235
Lượt xem: 415
Lượt xem: 1698
Lượt xem: 15149
Lượt xem: 20588
Lượt xem: 14007
Lượt xem: 10892
Lượt xem: 21059
Lượt xem: 21706
The Life Aquatic with Steve Zissou
Lượt xem: 15734
Lượt xem: 75170
Lượt xem: 62987
Lượt xem: 54086
Lượt xem: 53113
Lượt xem: 104163
Lượt xem: 62363
Alexander & Một Ngày Tồi Tệ, Kinh Khủng, Chán Nản, Bực Bội
Lượt xem: 55945
Lượt xem: 80123
Lượt xem: 57033
Lượt xem: 43173
Thông Báo
-Nếu không hiện thông báo video không tồn tại mà vẫn không xem được thì bạn hãy thử đổi sang chế độ HD (720p hoặc 1080p) rồi nhấn play để xem.
-Bạn nào xem phim thấy hiện thông báo video không tồn tại vui lòng để lại comment để BQT cập nhật lại link (Nếu tất cả các phần không xem được mới là đã bị xóa).
-Các phim có ghi HD thì xem server youtube và picasa sẽ hiện chất lượng phim để bạn chọn cho phù hợp đường truyền.
Tin Điện Ảnh
-
"The Rock" và "Người Vận Chuyển" đối đầu trong "Furious 7" Bộ phim hành động đỉnh cao "Furious 7" vừa...
-
Khán giả "Võ Tắc Thiên" vừa hả hê vừa xót thương cái chết của Từ Huệ Khán giả của siêu phẩm cổ trang "Võ Mị...
- Xem thêm
Xem Nhiều Trong Ngày
Phần 1: Thành phố tùy ý muốnPhần...
Sex and the City được xây dựng dựa theo...
Các bạn chú ý: Các tập...
Câu chuyện bắt đầu khi Viện bảo tàng...
A band of Vikings are stranded behind enemy lines on...
A supernatural thriller that addresses questions of...
Bộ phim kể về nguồn gốc của Logan - Wolverine....
Based on true events, Foxcatcher tells the dark and...
12-year-old Dre Parker could've been the most popular...
- Xem thêm

markdown:
# Tân Tế Công
# Phim Cùng Thể Loại Hài Hước
Lượt xem: 235
Lượt xem: 415
Lượt xem: 1698
Lượt xem: 15149
Lượt xem: 20588
Lượt xem: 14007
Lượt xem: 10892
Lượt xem: 21059
Lượt xem: 21706
[The Life Aquatic with Steve Zissou](http://phim.anhtrang.org/phim/the-life-aquatic-with-steve-zissou-ZZaLUk.html)
Lượt xem: 15734
Lượt xem: 75170
Lượt xem: 62987
Lượt xem: 54086
Lượt xem: 53113
Lượt xem: 104163
Lượt xem: 62363
[Alexander & Một Ngày Tồi Tệ, Kinh Khủng, Chán Nản, Bực Bội](http://phim.anhtrang.org/phim/alexander-mot-ngay-toi-te-kinh-khung-chan-nan-buc-boi-MZaLUk.html)
Lượt xem: 55945
Lượt xem: 80123
Lượt xem: 57033
Lượt xem: 43173
### Thông Báo
-Nếu không hiện thông báo video không tồn tại mà vẫn không xem được thì bạn hãy thử đổi sang chế độ HD (720p hoặc 1080p) rồi nhấn play để xem.
-Bạn nào xem phim thấy hiện thông báo video không tồn tại vui lòng để lại comment để BQT cập nhật lại link (Nếu tất cả các phần không xem được mới là đã bị xóa).
-Các phim có ghi HD thì xem server youtube và picasa sẽ hiện chất lượng phim để bạn chọn cho phù hợp đường truyền.
### Tin Điện Ảnh
-
["The Rock" và "Người Vận Chuyển" đối đầu trong "Furious 7"](http://phim.anhtrang.org/tin-tuc/the-rock-va-nguoi-van-chuyen-doi-dau-trong-furious-7-771.html)Bộ phim hành động đỉnh cao "Furious 7" vừa...
-
[Khán giả "Võ Tắc Thiên" vừa hả hê vừa xót thương cái chết của Từ Huệ](http://phim.anhtrang.org/tin-tuc/khan-gia-vo-tac-thien-vua-ha-he-vua-xot-thuong-cai-chet-cua-tu-hue-770.html)Khán giả của siêu phẩm cổ trang "Võ Mị...
- Xem thêm
### Xem Nhiều Trong Ngày
![ Đôrêmon | Trọn Bộ Tiếng Việt](http://img708.imageshack.us/img708/1267/anhtrangorgyumewokanaet.jpg)
Phần 1: Thành phố tùy ý muốnPhần...
![ Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ](http://img19.imageshack.us/img19/6152/sexandthecity6766583.jpg)
Sex and the City được xây dựng dựa theo...
![ Thám Tử Lừng Danh Conan ( Trọn Bộ )](http://img84.imageshack.us/img84/3416/anhtrangorgpp0226mbidet.jpg)
Các bạn chú ý: Các tập...
![ Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Cuộc Đấu Tranh Ở Smithsonian](http://img822.imageshack.us/img822/5083/anhtrangorgmuseumposter.jpg)
Câu chuyện bắt đầu khi Viện bảo tàng...
![ Chiến Binh Phương Bắc](http://imagizer.imageshack.com/img910/8299/ktTquK.jpg)
A band of Vikings are stranded behind enemy lines on...
![ Những Người Còn Lại](http://megafun.vn/dataimages/201502//original/images1324855_TheRemaining2014_30.jpg)
A supernatural thriller that addresses questions of...
![ Anh Hùng Du Côn 2](http://i.myegy.to/images/f6eea50f0a65.original.jpeg)
![ Dị Nhân 4: Người Sói | Nguồn Gốc Người Sói](http://img17.imageshack.us/img17/3820/xmenoriginswolverineposc.jpg)
Bộ phim kể về nguồn gốc của Logan - Wolverine....
![ Kẻ Săn Cáo](http://imageshack.com/a/img537/9665/a1QLSp.jpg)
Based on true events, Foxcatcher tells the dark and...
![ Cậu Bé Karate](http://img825.imageshack.us/img825/6964/anhtrangorgmv5bmtq0odg3.jpg)
12-year-old Dre Parker could've been the most popular...
- Xem thêm

Pragma: private


text:
Xem clip phim hanh phuc mong cho tap 12
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối Năm
Vtv3 Ngay 1/1/2015 Full
Hội Ngộ Danh Hài 2015
Htv7 Tập 15
50 Sắc Thái
Fifty Shades Of Grey Full HD Trailer
Đối Thủ Tình Trường
Htv7 Tập 36
Anh Hùng Phong Thần Bảng 2
The Investiture of the Gods 2 Tập 1
Hoạt Sắc Sinh Hương
Legend of Fragrance Tập 23
Thiên Kim Nữ Tặc
Lady and Liar Tập 44/46
Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa
Todaytv Tập 19
Bởi Vì Yêu Anh
Hyde, Jekyll And Me Tập 9
Lời Nguyền Định Mệnh
Shine or Go Crazy Tập 9
Trái Tim Lấp Lánh
My Heart Twinkle Twinkle Tập 10
Dragon Ball Kai 2014
Bay Vien Ngoc Rong 2014 Tập 34
Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên Nhau
Singles Villa Tập 12
Bí Mật Của Siêu Sao
Todaytv Tập cuối
Ân Tình Nghiệt Ngã
Todaytv Tập 15

markdown:
[Xem clip phim hanh phuc mong cho tap 12](http://phimclip.tv/phim+hanh+phuc+mong+cho+tap+12)
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
[Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối NămVtv3 Ngay 1/1/2015](http://phim.org/movie/tao-quan-2015-gap-nhau-cuoi-nam) Full [Hội Ngộ Danh Hài 2015Htv7](http://phim.org/movie/hoi-ngo-danh-hai-2015) Tập 15 [50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey Full HD](http://phim.org/movie/50-sac-thai) Trailer [Đối Thủ Tình TrườngHtv7](http://phim.org/movie/doi-thu-tinh-truong) Tập 36 [Anh Hùng Phong Thần Bảng 2The Investiture of the Gods 2](http://phim.org/movie/anh-hung-phong-than-bang-2) Tập 1 [Hoạt Sắc Sinh HươngLegend of Fragrance](http://phim.org/movie/hoat-sac-sinh-huong) Tập 23 [Thiên Kim Nữ TặcLady and Liar](http://phim.org/movie/thien-kim-nu-tac) Tập 44/46 [Hãy Tin Em Thêm Lần NữaTodaytv](http://phim.org/movie/hay-tin-em-them-lan-nua) Tập 19 [Bởi Vì Yêu AnhHyde, Jekyll And Me](http://phim.org/movie/boi-vi-yeu-anh) Tập 9 [Lời Nguyền Định MệnhShine or Go Crazy](http://phim.org/movie/loi-nguyen-dinh-menh) Tập 9 [Trái Tim Lấp LánhMy Heart Twinkle Twinkle](http://phim.org/movie/trai-tim-lap-lanh) Tập 10 [Dragon Ball Kai 2014Bay Vien Ngoc Rong 2014](http://phim.org/movie/dragon-ball-kai-2014) Tập 34 [Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên NhauSingles Villa](http://phim.org/movie/chi-vi-doc-than-nen-o-ben-nhau) Tập 12 [Bí Mật Của Siêu SaoTodaytv](http://phim.org/movie/bi-mat-cua-sieu-sao) Tập cuối [Ân Tình Nghiệt NgãTodaytv](http://phim.org/movie/an-tinh-nghiet-nga) Tập 15

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Server: cloudflare-nginx

Content-Encoding: gzip


text:
Xem clip phim song dai tap 22
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối Năm
Vtv3 Ngay 1/1/2015 Full
Hội Ngộ Danh Hài 2015
Htv7 Tập 15
50 Sắc Thái
Fifty Shades Of Grey Full HD Trailer
Đối Thủ Tình Trường
Htv7 Tập 36
Anh Hùng Phong Thần Bảng 2
The Investiture of the Gods 2 Tập 1
Hoạt Sắc Sinh Hương
Legend of Fragrance Tập 23
Thiên Kim Nữ Tặc
Lady and Liar Tập 44/46
Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa
Todaytv Tập 19
Bởi Vì Yêu Anh
Hyde, Jekyll And Me Tập 9
Lời Nguyền Định Mệnh
Shine or Go Crazy Tập 9
Trái Tim Lấp Lánh
My Heart Twinkle Twinkle Tập 10
Dragon Ball Kai 2014
Bay Vien Ngoc Rong 2014 Tập 34
Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên Nhau
Singles Villa Tập 12
Bí Mật Của Siêu Sao
Todaytv Tập cuối
Ân Tình Nghiệt Ngã
Todaytv Tập 15

markdown:
[Xem clip phim song dai tap 22](http://phimclip.tv/phim+song+dai+tap+22)
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
[Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối NămVtv3 Ngay 1/1/2015](http://phim.org/movie/tao-quan-2015-gap-nhau-cuoi-nam) Full [Hội Ngộ Danh Hài 2015Htv7](http://phim.org/movie/hoi-ngo-danh-hai-2015) Tập 15 [50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey Full HD](http://phim.org/movie/50-sac-thai) Trailer [Đối Thủ Tình TrườngHtv7](http://phim.org/movie/doi-thu-tinh-truong) Tập 36 [Anh Hùng Phong Thần Bảng 2The Investiture of the Gods 2](http://phim.org/movie/anh-hung-phong-than-bang-2) Tập 1 [Hoạt Sắc Sinh HươngLegend of Fragrance](http://phim.org/movie/hoat-sac-sinh-huong) Tập 23 [Thiên Kim Nữ TặcLady and Liar](http://phim.org/movie/thien-kim-nu-tac) Tập 44/46 [Hãy Tin Em Thêm Lần NữaTodaytv](http://phim.org/movie/hay-tin-em-them-lan-nua) Tập 19 [Bởi Vì Yêu AnhHyde, Jekyll And Me](http://phim.org/movie/boi-vi-yeu-anh) Tập 9 [Lời Nguyền Định MệnhShine or Go Crazy](http://phim.org/movie/loi-nguyen-dinh-menh) Tập 9 [Trái Tim Lấp LánhMy Heart Twinkle Twinkle](http://phim.org/movie/trai-tim-lap-lanh) Tập 10 [Dragon Ball Kai 2014Bay Vien Ngoc Rong 2014](http://phim.org/movie/dragon-ball-kai-2014) Tập 34 [Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên NhauSingles Villa](http://phim.org/movie/chi-vi-doc-than-nen-o-ben-nhau) Tập 12 [Bí Mật Của Siêu SaoTodaytv](http://phim.org/movie/bi-mat-cua-sieu-sao) Tập cuối [Ân Tình Nghiệt NgãTodaytv](http://phim.org/movie/an-tinh-nghiet-nga) Tập 15


text:
Xem clip sec-vang-anh
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối Năm
Vtv3 Ngay 1/1/2015 Full
Hội Ngộ Danh Hài 2015
Htv7 Tập 15
50 Sắc Thái
Fifty Shades Of Grey Full HD Trailer
Đối Thủ Tình Trường
Htv7 Tập 36
Anh Hùng Phong Thần Bảng 2
The Investiture of the Gods 2 Tập 1
Hoạt Sắc Sinh Hương
Legend of Fragrance Tập 23
Thiên Kim Nữ Tặc
Lady and Liar Tập 44/46
Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa
Todaytv Tập 19
Bởi Vì Yêu Anh
Hyde, Jekyll And Me Tập 9
Lời Nguyền Định Mệnh
Shine or Go Crazy Tập 9
Trái Tim Lấp Lánh
My Heart Twinkle Twinkle Tập 10
Dragon Ball Kai 2014
Bay Vien Ngoc Rong 2014 Tập 34
Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên Nhau
Singles Villa Tập 12
Bí Mật Của Siêu Sao
Todaytv Tập cuối
Ân Tình Nghiệt Ngã
Todaytv Tập 15

markdown:
[Xem clip sec-vang-anh](http://phimclip.tv/sec-vang-anh)
Tìm Phim Bằng Công cụ google
Đang tải...xin chờ
[Táo quân 2015 Gặp Nhau Cuối NămVtv3 Ngay 1/1/2015](http://phim.org/movie/tao-quan-2015-gap-nhau-cuoi-nam) Full [Hội Ngộ Danh Hài 2015Htv7](http://phim.org/movie/hoi-ngo-danh-hai-2015) Tập 15 [50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey Full HD](http://phim.org/movie/50-sac-thai) Trailer [Đối Thủ Tình TrườngHtv7](http://phim.org/movie/doi-thu-tinh-truong) Tập 36 [Anh Hùng Phong Thần Bảng 2The Investiture of the Gods 2](http://phim.org/movie/anh-hung-phong-than-bang-2) Tập 1 [Hoạt Sắc Sinh HươngLegend of Fragrance](http://phim.org/movie/hoat-sac-sinh-huong) Tập 23 [Thiên Kim Nữ TặcLady and Liar](http://phim.org/movie/thien-kim-nu-tac) Tập 44/46 [Hãy Tin Em Thêm Lần NữaTodaytv](http://phim.org/movie/hay-tin-em-them-lan-nua) Tập 19 [Bởi Vì Yêu AnhHyde, Jekyll And Me](http://phim.org/movie/boi-vi-yeu-anh) Tập 9 [Lời Nguyền Định MệnhShine or Go Crazy](http://phim.org/movie/loi-nguyen-dinh-menh) Tập 9 [Trái Tim Lấp LánhMy Heart Twinkle Twinkle](http://phim.org/movie/trai-tim-lap-lanh) Tập 10 [Dragon Ball Kai 2014Bay Vien Ngoc Rong 2014](http://phim.org/movie/dragon-ball-kai-2014) Tập 34 [Chỉ Vì Độc Thân Nên Ở Bên NhauSingles Villa](http://phim.org/movie/chi-vi-doc-than-nen-o-ben-nhau) Tập 12 [Bí Mật Của Siêu SaoTodaytv](http://phim.org/movie/bi-mat-cua-sieu-sao) Tập cuối [Ân Tình Nghiệt NgãTodaytv](http://phim.org/movie/an-tinh-nghiet-nga) Tập 15


text:
CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
Chia sẻ: Truong Van Can | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14
lượt xem 402
download
CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
Điện năng là năng lượng chủ yếu của các xí nghiệp công nghiệp, các xí nghiệp này tiêu thụ khoảng trên 70 % tổng số điện năng sản xuất ra vì thế vấn đề sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ở đây có ý nghĩa rất lớn, về mặt sản xuất điện năng vấn đề đặt ra là phải tận dụng hết khả năng của các nhà máy phát điện để sản xuất ra được nhiều nhất đồng thời về mặt dùng điện phải hết sức tiết kiệm điện giảm tổn thất điện năng đến mức nhỏ nhất phấn đấu một KWh...
Bình luận(1) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ CHƯƠNG 7 NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG A- PHẦN LÝ THUYẾT: Điện năng là năng lượng chủ yếu của các xí nghiệp công nghiệp, các xí nghiệp này tiêu thụ khoảng trên 70 % tổng số điện năng sản xuất ra vì thế vấn đề sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ở đây có ý nghĩa rất lớn, về mặt sản xuất điện năng vấn đề đặt ra là phải tận dụng hết khả năng của các nhà máy phát điện để sản xuất ra được nhiều nhất đồng thời về mặt dùng điện phải hết sức tiết kiệm điện giảm tổn thất điện năng đến mức nhỏ nhất phấn đấu một KWh điện ngày càng làm ra nhiều sản phẩm. Tính chung trong toàn bộ hệ thống điện thường có 10 – 15 % năng lượng được phát ra bị mất mát trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng. Mạng có điện áp Tổn thất điện năng ( % ) của Đường dây MBA Tổng KV U ≥ 110 13,3 12,4 25,7 U = 35 6,9 3 9,9 U = 0,1 – 10 47,8 16,6 64,4 Tổng cộng 68 32 100 Từ bản trên ta thấy tổn thất điện năng trong mạng điện có U = 0,1 – 10 kv ( tức mạng điện trong xí nghiệp ) chiếm tới 64,4 % tổng số điện năng bị tổn thất, sở dĩ như vậy bởi vì mạng phụ tải gây ra tổn thất điện năng lớn, Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -1-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ vì thế tiết kiệm điện năng trong xí nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong xí nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Hệ số công suất cosφ là một chỉ tiêu để đánh giá, hệ số cosφ của các xí nghiệp nước ta hiện nay vào khoảng 0,6 – 0,7 chúng ta cần phấn đấu nâng cao dần lên đến 0,9, ngoài mục tiêu tiết kiệm điện năng nó còn đem lại hiệu quả khác như: Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q những thiết bị tiêu thụ nhiều công suất phản kháng là: + động cơ không đồng bộ tiêu thụ khoảng 60 -65 % Q của mạng. + máy biến áp tiêu thụ khoảng 20 – 25 %. + đường dây trên không điện kháng và các thiết bị điện khác tiêu thụ khoảng 10% Như vậy động cơ không đồng bộ là 2 loại máy tiêu thụ nhiều Q nhất. Q không sinh công như P nhưng nó là công suất từ hóa trong các máy điện xoay chiều, quá trình trao đổi Q giữa máy phát điện và hộ dùng điện là một quá trình dao động , mỗi chu kỳ của dòng điện Q đổi chiều 4 lần, giá trị trung bình của Q trong nửa chu kỳ điện bằng 0, cho nên việc tạo ra công suất phản kháng không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng của động cơ sơ cấp quay máy phát điện. Mặt khác Q cung cấp cho hộ dùng điện không nhất thiết phải lấy từ nguồn. Vì vậy người ta đặt gần các hộ tiêu thụ các máy sinh ra Q khi có bù Q thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi. Q ϕ = arctg P Nhờ có bù ta giảm được Q phải truyền tải trên đường dây và nếu P không đổi thì góc φ sẽ giảm xuống tức cosφ tăng lên đưa đến những hiệu quả sau: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -2-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ 1) Giảm được tổn thất công suất trong mạng điện, chúng ta đã biết tổn thất công suất trên đường dây được tính như sau: P2 + Q2 P2 Q2 ∆P = .R = 2 .R + 2 .R = ∆PP + ∆PQ U2 U U Khi giảm Q truyền tải trên đường dây ta giảm được thành phần tổn thất công suất ΔPQ do Q gây ra 2) Giảm được tổn thất trong mạng, tổn thất điện áp tính như sau: P.R + Q. X P.R Q. X ∆U = = + = ∆PP + ∆U Q U U U Khi giảm Q truyền tải trên đường dây ta giảm được thành phần ΔUQ do Q gây ra. 3) Tăng khả năng truyền tải của đường dây và MBA, khả năng truyền tải của đường dây và MBA phụ thuộc vào điều kiện phát nóng tức phụ thuộc vào dòng điện cho phép của chúng, dòng điện chạy trên dây dẫn và MBA được tính như sau: P2 + Q2 I= 3.U Biểu thức này chứng tỏ rằng cùng một tình trạng phát nóng nhất định của đường dây và MBA chúng ta có thể tăng khả năng truyền tải P của chúng bằng cách giảm Q mà chúng phải tải đi, vì thế khi giữ nguyên đường dây và MBA, nếu cosφ của mạng được nâng cao thì khả năng truyền tải sẽ tăng lên. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -3-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ 1- Thay thế động cơ không đồng bộ làm việc non tải bằng động cơ có công suất: Khi động cơ không đồng bộ làm việc tiêu thụ lượng công suất phản kháng bằng: Q = Q0 + ( Qđm – Q0 ) . K2pt Trong đó: Q0 : công suất phản kháng lúc làm việc non tải. Qđm : công suất phản kháng lúc làm việc định mức. Kpt : hệ số phụ tải Hệ số công suất được tính: P 1 cos ϕ = = S Q0 + ( Qđm − Q0 ) K pt 2 1+ Pđm .K pt Từ công thức trên chúng ta thấy nếu động cơ làm việc non tải tức Kpt bé thì cosφ thấp. 2- giảm điện áp của các động cơ làm việc non tải: Công suất phản kháng mà động cơ không đồng bộ tiêu thụ được tính như sau: U2 Q = K. . f .v µ Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -4-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Trong đó: K : là hằng số. Μ : là hệ số dẫn từ. f : là tần số dòng điện. v : là thể tích mạch từ. Do đó nếu ta giảm U thì Q giảm đi rõ rệt do đó cosφ giảm trong thực tế người ta dùng phương pháp sau đây để giảm điện áp khi động cơ làm việc non tải. + đổi nối dây quấn stato từ tam giác sang sao. + thay đổi cách đấu dây. + giảm điện áp bằng MBA. Ngoài ra người ta còn thực hiện các biện pháp sau đây để nâng cao hệ số công suất: + thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ để các thiết bị điện làm việc ở chế độ hợp lý nhất. + hạn chế động cơ chạy không tải. + dùng động cơ đồng bộ thay thế động cơ không đồng bộ. + nâng cao chất lượng sửa chửa động cơ. + thay thế những MBA làm việc non tải bằng những MBA có dung lượng nhỏ hơn. PHƯƠNG PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ: 1- đương lượng kinh tế của công suất phản kháng: Đại lượng kinh tế của công suất phản kháng là Kkt là lượng công suất tác dụng ( kw ) tiết kiệm được khi bù Q ( KVAr ) công suất tác dụng tiết kiệm được bù là. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -5-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Ptk = Kkt . Qbù Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây: P2 + Q2 P2 Q2 ∆P = .R = 2 .R + 2 .R = ∆P1 + ∆P2 U2 U U Sau khi bù do lượng tổn thất ΔP giảm nên P truyền tải trên đường dây củng giảm. Trước khi bù thành phần tổn thất P do Q gây ra là ΔP1, sau khi bù Qbù thành phần tổn thất P do Q gây ra là. ( Q − Qbù ) 2 ∆P2 = .R U2 Vậy lượng P tiết kiệm đượclà. ΔP = ΔP1 – ΔP2 Theo định nghĩa: ∆P Q.R Q K tt = = 2 2 − bù Qbù U Q Từ công thức trên ta nhận xét: Nếu dung lượng Qbù < Q thì Ktt được tính như sau: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -6-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Q.R K tt = 2. U2 Nếu Q và R càng lớn thì Ktt càng lớn, nghĩa là nếu phụ tải phản kháng càng lớn và càng xa nguồn thì việc bù càng có hiệu quả kinh tế, giá trị của Ktt nằm trong khoảng 0,02 – 0,12 kw / KVAr, trong tính toán có thể lấy các giá trị sau: + hộ dùng điện cho nhà máy cung cấp: Ktt = 0,02 – 0,04. + hộ dùng điện qua một lần biến áp: Ktt = 0,04 – 0,06. + hộ dùng điện qua hai lần biến áp: Ktt = 0,05 – 0,07 + hộ dùng điện qua ba lần biến áp: Ktt = 0,08 – 0,12 2- xác định dung lượng bù: Dung lượng bù được xác định theo công thức sau: Qbù = Ptt ( tagφ1 – tagφ2 ) .∞ Trong đó: Ptt : là phụ tải tính toán của hộ tiêu thụ. φ1 : là góc ứng với hệ số công suất trung bình cosφ1 trước khi bù. φ2 : là góc ứng với hệ số công suất cos φ2 muốn đạt được sau khi bù cos φ2 = 0,8 – 0,95 do điện lực quy định. ∞ = 0,9 -1 là hệ số xét tới khả năng nâng cao cosφ bằng các phương pháp không đòi hỏi thiết bị bù. Đối với hộ dùng điện thì dung lượng bù có thể xác định theo quan điễm tối ưu sau: do bù có thể tiết kiệm được một lượng công suất tác dụng là. ΔP = Kkt . Qbù - Kbù . Qbù (Kkt - Kbù ) Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -7-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Trong đó: Kbù : suất tổn thất công suất tác dụng trong thiết bị bù ( kw / KVAr ) Kkt : đương lượng kinh tế của công suất phản kháng (kw / KVAr ) U2 Như vậy ta có Qbù tối ưu = Q − K bù 2R 3- chọn thiết bị bù: Thiết bị bù được lựa chọn trên cơ sở tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật bảng sau đây trình bày các loại thiết bị bù thường dùng và suất tổn thất công suất của chúng: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -8-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Suất tổn thất công suất Kbù Loại thiết bị bù (kw / KVAr ) Tụ điện 0,003 – 0,005 Máy bù đồng bộ S < 5000 -3000 KVAr 0,002 – 0,027 Máy bù đồng bộ S < 5000 KVAr 0,03 – 0,05 Động cơ không đồng bộ cuộn dây được 0,02 – 0,08 đồng hóa. Máy phát đồng bộ dùng làm máy bù 0,1 – 0,15 Máy phát đồng bộ dùng làm máy bù, không 0,15 – 0,3 tháo động cơ sơ cấp. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -9-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ -Tụ điện: -Là loại thiết bị điện tĩnh làm việc với dòng điện vượt trước điện áp do đò nó có thể sinh ra Q cung cấp cho mạng, tụ điện có các ưu điễm sau: suất tổn thất bé, không có phần quay nên lắp ráp bảo quản dễ dàng. Tùy theo sự phát triển của phụ tải trong quá trình sản xuất ta có thể ghép dần các tụ điện vào mạng, khiến hiệu suất sử dụng cao và không bỏ vốn nhiều một lúc, tuy vậy tụ cũng có những nhược điễm sau: + nhạy cảm với những biến động điện áp đặt lên cực tụ điện. + kém chắc chắn đặc biệt là dễ bị phá hỏng khi ngắn mạch. -Máy bù đồng bộ: -Là loại động cơ đồng bộ làm việc ở chế độ không tải do không có phụ tải trên trục máy nên nó được chế tạo gọn nhẹ và rẻ hơn so với động cơ đồng bộ cùng công suất là ưu điễm, nhược điễm là có phần quay nên lắp ráp bảo quản và vận hành khó khăn do đó máy này thường được dùng ở những nơi cần bù tập trung có dung lượng lớn. - Động cơ không đồng bộ rôto dây quấn được đồng bộ hóa: -Khi cho dòng một chiều chạy vào rôto của động cơ thì nó sẽ làm việc như một động cơ đồng bộ với dòng điện vượt trước điện áp vì thế nó có khả năng sinh ra Q cung cấp cho mạng, nhưng động cơ này tổn thất công suất khá lớn khả năng quá tải kém, vì vậy động cơ này cho phép làm việc không quá 75 % công suất định mức, chính những lý do trên mà động cơ này được coi là thiết bị bù kém nhất nên nó ít được sử dụng. 4- phân phối dung lượng bù trong mạng điện: a- vị trí đặt thiết bị bù: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 10 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Máy bù đồng bộ thường được đặt tập trung ở những điễm quan trọng của hệ thống điện. Tụ điện thường được đặt ở mạng điện cao áp hoặc mạng áp thấp, tụ điện điện áp cao ( 6 – 10 kv ) được đặt tập trung ở thanh cái TBA trung gian hoặc TBA phân phối, tụ điện áp thấp ( 0,4 kv ) được đặt theo ba cách: + đặt tập trung ở thanh cái phía điện áp thấp của trạm biến áp phân xưởng. + đặt thành nhóm ở tụ phân phối động lực. + đặt phân tán ở từng thiết bị dùng điện. - phân phối dung lượng bù trong mạng hình tia: Q Qbù r1 r2 rn Q1 Q2 Qn Qbù n Qbù 1 Qbù 2 Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 11 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Tổn thất công suất tác dụng do công suất phản kháng gây ra: ( Q1 − Qbù1 ) 2 ( Q2 − Qbu 2 ) 2 ( Qn − Qbùn ) 2 ∆P = .r1 + r2 + ..... + rn = f ( Qbú , Qbu 2 ,...Qbùn ) U2 U2 U2 Với điều kiện ràng buộc về cân bằng công suất bù là: ϕ ( Qbú , Qbu 2 ,....Qbùn ) = Qbú + Qbu 2 + .... + Qbùn = 0 Theo phương pháp toán tử lagrangce ta tìm được dung lượng bù tối ưu của các nhánh: Q − Qbù Qbú = Q1 − Rtđ r1 Q − Qbù Qbu 2 = Q2 − Rtđ r2 Q − Qbù Qbun = Qn − Rtđ rn Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 12 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ *phân phối dung lượng bù trong mạch phân nhánh: Q Qbù Q01 1 Q12 2 Q23 3 Q34 4 r01 r12 r23 r34 r1 r2 r3 r4 Q1 Q2 Q3 Q4 Dung lượng bù tại nhánh thứ n được xác định theo công thức: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 13 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ B – PHẦN TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT CHO DÃY NHÀ E Ta có : Sdm=25(kva) Cosφ=0,72 Suy ra : Tgφ1=0,96 Mà Cosφ cần nâng cao lên là 0,95. Vậy tgφ2=0,328 Ta có : Qbù=P(tgφ1-tgφ2) =58582(0,96-0,328) =36438 (var) Vậy Qbù= 36,4 (kvar) Ta chọn tụ điện bù do Liên Xô chế tạo kc2-0,66-40-3Ỷ Có U= 220(v),40(kvar) Có C=292(γF) Dung lượng bù tại tầng trệt : Q=15188(0,96-0,328) =10054(var). Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 14 -
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
Chia sẻ: Truong Van Can | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14
![](images/blank.gif)
![](images/blank.gif)
lượt xem 402
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20101216/truongvancan/80x100/chuong_7_bu_cong_suat_nhom_1_nguyen_nghi_0915.jpg)
##
CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Điện năng là năng lượng chủ yếu của các xí nghiệp công nghiệp, các xí nghiệp này tiêu thụ khoảng trên 70 % tổng số điện năng sản xuất ra vì thế vấn đề sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ở đây có ý nghĩa rất lớn, về mặt sản xuất điện năng vấn đề đặt ra là phải tận dụng hết khả năng của các nhà máy phát điện để sản xuất ra được nhiều nhất đồng thời về mặt dùng điện phải hết sức tiết kiệm điện giảm tổn thất điện năng đến mức nhỏ nhất phấn đấu một KWh...
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(1)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: CHƯƠNG 7: NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ CHƯƠNG 7 NÂNG CAO HỆ SỐ VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG A- PHẦN LÝ THUYẾT: Điện năng là năng lượng chủ yếu của các xí nghiệp công nghiệp, các xí nghiệp này tiêu thụ khoảng trên 70 % tổng số điện năng sản xuất ra vì thế vấn đề sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng ở đây có ý nghĩa rất lớn, về mặt sản xuất điện năng vấn đề đặt ra là phải tận dụng hết khả năng của các nhà máy phát điện để sản xuất ra được nhiều nhất đồng thời về mặt dùng điện phải hết sức tiết kiệm điện giảm tổn thất điện năng đến mức nhỏ nhất phấn đấu một KWh điện ngày càng làm ra nhiều sản phẩm. Tính chung trong toàn bộ hệ thống điện thường có 10 – 15 % năng lượng được phát ra bị mất mát trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng. Mạng có điện áp Tổn thất điện năng ( % ) của Đường dây MBA Tổng KV U ≥ 110 13,3 12,4 25,7 U = 35 6,9 3 9,9 U = 0,1 – 10 47,8 16,6 64,4 Tổng cộng 68 32 100 Từ bản trên ta thấy tổn thất điện năng trong mạng điện có U = 0,1 – 10 kv ( tức mạng điện trong xí nghiệp ) chiếm tới 64,4 % tổng số điện năng bị tổn thất, sở dĩ như vậy bởi vì mạng phụ tải gây ra tổn thất điện năng lớn, Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -1-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ vì thế tiết kiệm điện năng trong xí nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong xí nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Hệ số công suất cosφ là một chỉ tiêu để đánh giá, hệ số cosφ của các xí nghiệp nước ta hiện nay vào khoảng 0,6 – 0,7 chúng ta cần phấn đấu nâng cao dần lên đến 0,9, ngoài mục tiêu tiết kiệm điện năng nó còn đem lại hiệu quả khác như: Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q những thiết bị tiêu thụ nhiều công suất phản kháng là: + động cơ không đồng bộ tiêu thụ khoảng 60 -65 % Q của mạng. + máy biến áp tiêu thụ khoảng 20 – 25 %. + đường dây trên không điện kháng và các thiết bị điện khác tiêu thụ khoảng 10% Như vậy động cơ không đồng bộ là 2 loại máy tiêu thụ nhiều Q nhất. Q không sinh công như P nhưng nó là công suất từ hóa trong các máy điện xoay chiều, quá trình trao đổi Q giữa máy phát điện và hộ dùng điện là một quá trình dao động , mỗi chu kỳ của dòng điện Q đổi chiều 4 lần, giá trị trung bình của Q trong nửa chu kỳ điện bằng 0, cho nên việc tạo ra công suất phản kháng không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng của động cơ sơ cấp quay máy phát điện. Mặt khác Q cung cấp cho hộ dùng điện không nhất thiết phải lấy từ nguồn. Vì vậy người ta đặt gần các hộ tiêu thụ các máy sinh ra Q khi có bù Q thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi. Q ϕ = arctg P Nhờ có bù ta giảm được Q phải truyền tải trên đường dây và nếu P không đổi thì góc φ sẽ giảm xuống tức cosφ tăng lên đưa đến những hiệu quả sau: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -2-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ 1) Giảm được tổn thất công suất trong mạng điện, chúng ta đã biết tổn thất công suất trên đường dây được tính như sau: P2 + Q2 P2 Q2 ∆P = .R = 2 .R + 2 .R = ∆PP + ∆PQ U2 U U Khi giảm Q truyền tải trên đường dây ta giảm được thành phần tổn thất công suất ΔPQ do Q gây ra 2) Giảm được tổn thất trong mạng, tổn thất điện áp tính như sau: P.R + Q. X P.R Q. X ∆U = = + = ∆PP + ∆U Q U U U Khi giảm Q truyền tải trên đường dây ta giảm được thành phần ΔUQ do Q gây ra. 3) Tăng khả năng truyền tải của đường dây và MBA, khả năng truyền tải của đường dây và MBA phụ thuộc vào điều kiện phát nóng tức phụ thuộc vào dòng điện cho phép của chúng, dòng điện chạy trên dây dẫn và MBA được tính như sau: P2 + Q2 I= 3.U Biểu thức này chứng tỏ rằng cùng một tình trạng phát nóng nhất định của đường dây và MBA chúng ta có thể tăng khả năng truyền tải P của chúng bằng cách giảm Q mà chúng phải tải đi, vì thế khi giữ nguyên đường dây và MBA, nếu cosφ của mạng được nâng cao thì khả năng truyền tải sẽ tăng lên. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -3-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ 1- Thay thế động cơ không đồng bộ làm việc non tải bằng động cơ có công suất: Khi động cơ không đồng bộ làm việc tiêu thụ lượng công suất phản kháng bằng: Q = Q0 + ( Qđm – Q0 ) . K2pt Trong đó: Q0 : công suất phản kháng lúc làm việc non tải. Qđm : công suất phản kháng lúc làm việc định mức. Kpt : hệ số phụ tải Hệ số công suất được tính: P 1 cos ϕ = = S Q0 + ( Qđm − Q0 ) K pt 2 1+ Pđm .K pt Từ công thức trên chúng ta thấy nếu động cơ làm việc non tải tức Kpt bé thì cosφ thấp. 2- giảm điện áp của các động cơ làm việc non tải: Công suất phản kháng mà động cơ không đồng bộ tiêu thụ được tính như sau: U2 Q = K. . f .v µ Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -4-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Trong đó: K : là hằng số. Μ : là hệ số dẫn từ. f : là tần số dòng điện. v : là thể tích mạch từ. Do đó nếu ta giảm U thì Q giảm đi rõ rệt do đó cosφ giảm trong thực tế người ta dùng phương pháp sau đây để giảm điện áp khi động cơ làm việc non tải. + đổi nối dây quấn stato từ tam giác sang sao. + thay đổi cách đấu dây. + giảm điện áp bằng MBA. Ngoài ra người ta còn thực hiện các biện pháp sau đây để nâng cao hệ số công suất: + thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ để các thiết bị điện làm việc ở chế độ hợp lý nhất. + hạn chế động cơ chạy không tải. + dùng động cơ đồng bộ thay thế động cơ không đồng bộ. + nâng cao chất lượng sửa chửa động cơ. + thay thế những MBA làm việc non tải bằng những MBA có dung lượng nhỏ hơn. PHƯƠNG PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ: 1- đương lượng kinh tế của công suất phản kháng: Đại lượng kinh tế của công suất phản kháng là Kkt là lượng công suất tác dụng ( kw ) tiết kiệm được khi bù Q ( KVAr ) công suất tác dụng tiết kiệm được bù là. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -5-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Ptk = Kkt . Qbù Tổn thất công suất tác dụng trên đường dây: P2 + Q2 P2 Q2 ∆P = .R = 2 .R + 2 .R = ∆P1 + ∆P2 U2 U U Sau khi bù do lượng tổn thất ΔP giảm nên P truyền tải trên đường dây củng giảm. Trước khi bù thành phần tổn thất P do Q gây ra là ΔP1, sau khi bù Qbù thành phần tổn thất P do Q gây ra là. ( Q − Qbù ) 2 ∆P2 = .R U2 Vậy lượng P tiết kiệm đượclà. ΔP = ΔP1 – ΔP2 Theo định nghĩa: ∆P Q.R Q K tt = = 2 2 − bù Qbù U Q Từ công thức trên ta nhận xét: Nếu dung lượng Qbù < Q thì Ktt được tính như sau: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -6-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Q.R K tt = 2. U2 Nếu Q và R càng lớn thì Ktt càng lớn, nghĩa là nếu phụ tải phản kháng càng lớn và càng xa nguồn thì việc bù càng có hiệu quả kinh tế, giá trị của Ktt nằm trong khoảng 0,02 – 0,12 kw / KVAr, trong tính toán có thể lấy các giá trị sau: + hộ dùng điện cho nhà máy cung cấp: Ktt = 0,02 – 0,04. + hộ dùng điện qua một lần biến áp: Ktt = 0,04 – 0,06. + hộ dùng điện qua hai lần biến áp: Ktt = 0,05 – 0,07 + hộ dùng điện qua ba lần biến áp: Ktt = 0,08 – 0,12 2- xác định dung lượng bù: Dung lượng bù được xác định theo công thức sau: Qbù = Ptt ( tagφ1 – tagφ2 ) .∞ Trong đó: Ptt : là phụ tải tính toán của hộ tiêu thụ. φ1 : là góc ứng với hệ số công suất trung bình cosφ1 trước khi bù. φ2 : là góc ứng với hệ số công suất cos φ2 muốn đạt được sau khi bù cos φ2 = 0,8 – 0,95 do điện lực quy định. ∞ = 0,9 -1 là hệ số xét tới khả năng nâng cao cosφ bằng các phương pháp không đòi hỏi thiết bị bù. Đối với hộ dùng điện thì dung lượng bù có thể xác định theo quan điễm tối ưu sau: do bù có thể tiết kiệm được một lượng công suất tác dụng là. ΔP = Kkt . Qbù - Kbù . Qbù (Kkt - Kbù ) Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -7-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Trong đó: Kbù : suất tổn thất công suất tác dụng trong thiết bị bù ( kw / KVAr ) Kkt : đương lượng kinh tế của công suất phản kháng (kw / KVAr ) U2 Như vậy ta có Qbù tối ưu = Q − K bù 2R 3- chọn thiết bị bù: Thiết bị bù được lựa chọn trên cơ sở tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật bảng sau đây trình bày các loại thiết bị bù thường dùng và suất tổn thất công suất của chúng: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -8-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Suất tổn thất công suất Kbù Loại thiết bị bù (kw / KVAr ) Tụ điện 0,003 – 0,005 Máy bù đồng bộ S < 5000 -3000 KVAr 0,002 – 0,027 Máy bù đồng bộ S < 5000 KVAr 0,03 – 0,05 Động cơ không đồng bộ cuộn dây được 0,02 – 0,08 đồng hóa. Máy phát đồng bộ dùng làm máy bù 0,1 – 0,15 Máy phát đồng bộ dùng làm máy bù, không 0,15 – 0,3 tháo động cơ sơ cấp. Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị -9-
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ -Tụ điện: -Là loại thiết bị điện tĩnh làm việc với dòng điện vượt trước điện áp do đò nó có thể sinh ra Q cung cấp cho mạng, tụ điện có các ưu điễm sau: suất tổn thất bé, không có phần quay nên lắp ráp bảo quản dễ dàng. Tùy theo sự phát triển của phụ tải trong quá trình sản xuất ta có thể ghép dần các tụ điện vào mạng, khiến hiệu suất sử dụng cao và không bỏ vốn nhiều một lúc, tuy vậy tụ cũng có những nhược điễm sau: + nhạy cảm với những biến động điện áp đặt lên cực tụ điện. + kém chắc chắn đặc biệt là dễ bị phá hỏng khi ngắn mạch. -Máy bù đồng bộ: -Là loại động cơ đồng bộ làm việc ở chế độ không tải do không có phụ tải trên trục máy nên nó được chế tạo gọn nhẹ và rẻ hơn so với động cơ đồng bộ cùng công suất là ưu điễm, nhược điễm là có phần quay nên lắp ráp bảo quản và vận hành khó khăn do đó máy này thường được dùng ở những nơi cần bù tập trung có dung lượng lớn. - Động cơ không đồng bộ rôto dây quấn được đồng bộ hóa: -Khi cho dòng một chiều chạy vào rôto của động cơ thì nó sẽ làm việc như một động cơ đồng bộ với dòng điện vượt trước điện áp vì thế nó có khả năng sinh ra Q cung cấp cho mạng, nhưng động cơ này tổn thất công suất khá lớn khả năng quá tải kém, vì vậy động cơ này cho phép làm việc không quá 75 % công suất định mức, chính những lý do trên mà động cơ này được coi là thiết bị bù kém nhất nên nó ít được sử dụng. 4- phân phối dung lượng bù trong mạng điện: a- vị trí đặt thiết bị bù: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 10 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Máy bù đồng bộ thường được đặt tập trung ở những điễm quan trọng của hệ thống điện. Tụ điện thường được đặt ở mạng điện cao áp hoặc mạng áp thấp, tụ điện điện áp cao ( 6 – 10 kv ) được đặt tập trung ở thanh cái TBA trung gian hoặc TBA phân phối, tụ điện áp thấp ( 0,4 kv ) được đặt theo ba cách: + đặt tập trung ở thanh cái phía điện áp thấp của trạm biến áp phân xưởng. + đặt thành nhóm ở tụ phân phối động lực. + đặt phân tán ở từng thiết bị dùng điện. - phân phối dung lượng bù trong mạng hình tia: Q Qbù r1 r2 rn Q1 Q2 Qn Qbù n Qbù 1 Qbù 2 Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 11 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ Tổn thất công suất tác dụng do công suất phản kháng gây ra: ( Q1 − Qbù1 ) 2 ( Q2 − Qbu 2 ) 2 ( Qn − Qbùn ) 2 ∆P = .r1 + r2 + ..... + rn = f ( Qbú , Qbu 2 ,...Qbùn ) U2 U2 U2 Với điều kiện ràng buộc về cân bằng công suất bù là: ϕ ( Qbú , Qbu 2 ,....Qbùn ) = Qbú + Qbu 2 + .... + Qbùn = 0 Theo phương pháp toán tử lagrangce ta tìm được dung lượng bù tối ưu của các nhánh: Q − Qbù Qbú = Q1 − Rtđ r1 Q − Qbù Qbu 2 = Q2 − Rtđ r2 Q − Qbù Qbun = Qn − Rtđ rn Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 12 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ *phân phối dung lượng bù trong mạch phân nhánh: Q Qbù Q01 1 Q12 2 Q23 3 Q34 4 r01 r12 r23 r34 r1 r2 r3 r4 Q1 Q2 Q3 Q4 Dung lượng bù tại nhánh thứ n được xác định theo công thức: Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 13 -
- GVHD : ThS. Lê Phong Phú TC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ B – PHẦN TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT CHO DÃY NHÀ E Ta có : Sdm=25(kva) Cosφ=0,72 Suy ra : Tgφ1=0,96 Mà Cosφ cần nâng cao lên là 0,95. Vậy tgφ2=0,328 Ta có : Qbù=P(tgφ1-tgφ2) =58582(0,96-0,328) =36438 (var) Vậy Qbù= 36,4 (kvar) Ta chọn tụ điện bù do Liên Xô chế tạo kc2-0,66-40-3Ỷ Có U= 220(v),40(kvar) Có C=292(γF) Dung lượng bù tại tầng trệt : Q=15188(0,96-0,328) =10054(var). Nhóm Thực Hiện: Nhất Nguyên- Đình Nghị - 14 -
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0