markdown:
**HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY CÁP ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG NHÀ Ở** **T**ính toán lựa chọn dây dẫn điện cho nhà ở là một việc cần thiết và quan trọng, thứ nhất là vấn đề an tòan cho người và tài sản, thứ hai là tiết kiệm (vì có thể tránh được việc phải tháo ra làm lại khi thấy không phù hợp). Hướng dẫn này trình bày một cách ngắn gọn về vấn đề này, ngõ hầu giúp cho người dùng tự tin và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dây dẫn điện cho nhà ở. Trong hướng dẫn này, cấu trúc và tên gọi của các loại dây lắp đặt trong nhà (xem 3.3) được tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 2103; các loại cáp ngoài trời và cáp điện kế (xem 3.1 và 3.2) được tham khảo theo tiêu chuẩn của ngành Điện lực cũng như các nhà sản xuất cáp uy tín ở Việt nam hiện nay.
Hướng dẫn gồm các đề mục như sau:
– Các nguồn điện sử dụng cho nhà ở
– Một số cách đi dây và loại dây tương ứng, thông dụng
– Các loại dây dẫn thích hợp cho nhà ở
– Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện thường sử dụng cho nhà ở
– Cách tính toán và lựa chọn dây dẫn
– Các lưu ý cho hệ thống điện nhà ở
– Những tác hại khi dùng dây & cáp điện kém chất lượng
– Những kinh nghiệm lựa chọn dây điện cho nhà ở
**1. Các nguồn điện sử dụng cho nhà ở** **1.1 Nguồn điện 1pha 2dây (thông dụng nhất)**
Nguồn 1pha 2dây gồm có 1 dây pha và 1 dây trung tính (còn được gọi là 1 dây nóng và 1 dây nguội). Đây là nguồn điện cho nhà ở thông dụng nhất tại Việt Nam hiện nay.
**1.2 Nguồn điện 1pha 3dây**
Nguồn điện 1pha 3dây gồm có 1 dây pha 1 dây trung tính và 1 dây nối đất (còn được gọi là 1 dây nóng, 1 dây nguội và 1 dây bảo vệ). Ở Việt Nam hiện nay nguồn điện này bắt đầu áp dụng ở các tòa nhà cao tầng, biệt thự, building, khách sạn, các nơi có sử dụng các máy móc thiết bị quan trọng hoặc các nhà ở cao cấp hơn.
**1.3 Nguồn điện 3pha 4dây (ít gặp)**
Nguồn điện 3pha 4dây gồm có 3 dây pha và 1 dây trung tính (còn được gọi là 3 dây nóng, 1 dây nguội). Ở Việt Nam hiện nay nguồn điện này ít gặp trong nhà ở, trừ khi chủ nhà có ý định sử dụng thiết bị điện 3pha.
**1.4 Nguồn điện 3pha 5dây (rất ít gặp)**
Nguồn điện 3pha 5dây” gồm có 3 dây pha 1 dây trung tính và 1 dây nối đất bảo vệ (còn được gọi là 3 dây nóng, 1 dây nguội và 1 dây bảo vệ). Ở Việt Nam hiện nay nguồn điện này rất ít gặp trong nhà ở, trừ khi chủ nhà có ý định sử dụng thiết bị điện 3pha và có yêu cầu thêm về dây bảo vệ.
**2. Một số cách đi dây và loại dây tương ứng, thông dụng** **2.1 Đi dây nổi:** Dây & cáp điện được luồn trong các ống nhựa hoặc nẹp nhựa và được cố định trên tường, trần nhà. Số lượng dây trong ống cần xem xét sao cho đừng quá chật để có thể rút dây, luồn dây khi cần thiết sửa chữa thay thế. Các loại dây như VCm, VCmd, VC là thích hợp cho cách đi dây nổi. **2.2 Đi dây âm tường, âm trần, âm sàn:** Dây & cáp điện được luồn trong các ống nhựa (ống trơn khi đi thẳng, ống ruột gà khi chuyển hướng) đặt âm trong tường, trần hoặc sàn nhà. Số lượng dây trong ống cần xem xét sao cho đừng quá chật để có thể rút dây, luồn dây khi cần thiết sửa chữa thay thế. Các loại dây như VC, CV, CVV là thích hợp cho cách đi dây âm. **2.3 Đi dây ngầm:** Đối với các công trình ngoại vi, không dính liền với nhà, dây & cáp điện được luồn trong các ống nhựa cứng hoặc ống thép chịu lực, không thấm nước và chôn ngầm dưới đất ở độ sâu khỏang 0,7mét. Các loại cáp có áo giáp thép hoặc được bọc kim loại thì có thể chôn trực tiếp trong đất mà không cần luồn trong ống. Cần thiết phải chọn các loại dây/ cáp có khả năng chống thấm nước, chống côn trùng cho đường dây đi ngầm. **3. Các loại dây dẫn thích hợp cho nhà ở**
Theo thông lệ của ngành Điện lực cũng như thực tế hiện nay ở Việt Nam, hướng dẫn này chọn nguồn điện “1 pha 2 dây” để trình bày cho mục đích nhà ở. Hướng dẫn này chia hệ thống dây cho nhà ở ra làm 3 phần và tương ứng với mỗi phần hướng dẫn này đưa ra các đề nghị về các loại dây dẫn có thể được dùng như sau:
**3.1 Đoạn dây ngoài đường vào đầu nhà (đoạn dây ngoài trời)**
Đoạn dây này là dây nối từ lưới điện địa phương vào đến nhà, thông thường đoạn dây này nằm hòan tòan ngoài trời (ngoại trừ một số rất ít nhà ở sử dụng cáp ngầm thì đoạn dây này được chôn dưới đất). Đoạn dây ngoài trời này được đề nghị sử dụng một trong các loại dây/cáp sau đây:
*Cáp Duplex ruột đồng, cách điện PVC (Duplex Du-CV)*
Cáp Duplex Du-CV có 2 ruột dẫn bằng đồng, ruột dẫn là 1 sợi đồng đặc hoặc 7 sợi đồng được xoắn lại với nhau, mỗi ruột dẫn được bọc cách điện PVC sau đó xoắn với nhau. Cấp điện áp của cáp là 450/750V hoặc 0,6/1kV.
*Cáp Duplex ruột đồng, cách điện XLPE (Duplex Du-CX)*
Cáp Duplex Du-CX có 2 ruột dẫn bằng đồng, ruột dẫn là 1 sợi đồng đặc hoặc 7 sợi đồng được xoắn lại với nhau, mỗi ruột dẫn được bọc cách điện XLPE màu đen sau đó xoắn với nhau, một trong hai lõi có gân nổi để phân biệt pha. Cấp điện áp của cáp là 0,6/1kV.
**3.2 Đoạn dây từ đầu nhà vào điện kế (đoạn cáp điện kế)**
Đoạn dây này là dây nối từ đầu cuối đoạn dây ngoài trời (được nói ở mục 3.1) đến điện kế (đồng hồ đo điện năng tiêu thụ). Thông thường đoạn dây này nằm một nửa dọc theo tường, một nửa trong nhà (vì thông thường điện kế được đặt trong nhà). Đoạn dây này được đề nghị sử dụng một trong các loại dây/cáp sau đây:
*Cáp Điện kế ruột đồng, cách điện PVC (ĐK-CVV)*
Cáp Điện kế ruột đồng cách điện PVC còn gọi là cáp Muller ruột đồng cách điện PVC, cáp có 2 hoặc nhiều hơn 2 ruột dẫn, ruột dẫn là 1 sợi đồng đặc hoặc 7 sợi được xoắn lại với nhau, mỗi ruột dẫn được bọc cách điện bằng vật liệu PVC, một lớp bọc lót PVC, một lớp băng nhôm (để chống trộm điện) và lớp vỏ bọc PVC bảo vệ bên ngoài, cấp điện áp của cáp là 450/750V hoặc 0,6/1kV.
*Cáp Điện kế ruột đồng, cách điện XLPE (ĐK-CXV)*
Cáp Điện kế ruột đồng cách điện XLPE còn gọi là cáp Muller ruột đồng cách điện XLPE, cáp có 2 hoặc nhiều hơn 2 ruột dẫn, ruột dẫn là 1 sợi đồng đặc hoặc 7 sợi được xoắn lại với nhau, mỗi ruột dẫn được bọc cách điện bằng vật liệu XLPE màu trắng-trong (màu tự nhiên), một trong hai lõi có băng màu hoặc sọc màu để phân biệt pha, một lớp bọc lót PVC, một lớp băng nhôm (để chống trộm điện) và lớp vỏ bọc PVC bảo vệ bên ngoài, cấp điện áp của cáp là 0,6/1kV.
**3.3 Dây dẫn từ điện kế đến các thiết bị tiêu thụ điện (dây dẫn trong nhà)**
Ở Việt Nam, hầu như 2 đoạn dây đã đề cập ở mục 3.1 và 3.2 đều do ngành Điện lực tự lựa chọn và lắp đặt nếu chủ nhà không có yêu cầu gì riêng. Còn các dây dẫn từ điện kế đến các thiết bị tiêu thụ điện, hầu hết là do chủ nhà tự quyết định lo liệu, đây là công việc mà hướng dẫn này cho là chủ nhà cần thiết phải quan tâm. Các dây dẫn này được đề nghị sử dụng một trong các loại sau đây.
**3.3.1 Dây đơn cứng (VC)**
Dây đơn cứng (VC) là dây có ruột dẫn là 1 sợi đồng, bọc cách điện PVC. Cấp điện áp của dây là 600V.
Ngoài ra, còn có Dây đơn cứng không chì (LF-VC), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC), phù hợp quy định RoHS (Restriction of Hazardous Substances) của châu Âu.
**3.3.2 Dây đơn mềm (VCm)**
Dây đơn mềm (VCm) là dây có ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng được xoắn với nhau, bọc cách điện bằng vật liệu PVC. Cấp điện áp của dây là 250V.
Ngoài ra, còn có Dây đơn mềm không chì (LF-VCm), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.3 Dây đôi mềm dẹt (VCmd)**
Dây đôi mềm dẹt (VCmd) là dây có 2 ruột dẫn, mỗi ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng xoắn lại với nhau, 2 ruột dẫn này được bọc cách điện PVC và phần cách điện của 2 ruột dẫn dính với nhau tạo ra một dây dẹt có 2 ruột dẫn cách điện song song với nhau. Cấp điện áp của dây là 250V.
Ngoài ra, còn có Dây đôi mềm dẹt không chì (LF-VCmd), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.4 Dây đôi mềm xoắn (VCmx)**
Dây đôi mềm xoắn (VCmx) là dây được xoắn lại từ 2 dây đơn mềm (VCm) riêng biệt. Cấp điện áp của dây là 250V.
Ngoài ra, còn có Dây đôi mềm xoắn không chì (LF-VCmx), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.5 Dây đôi mềm tròn (VCmt)**
Dây đôi mềm xoắn tròn (VCmt) là dây gồm 2 dây đơn mềm (VCm) riêng biệt được xoắn lại hoặc đặt song song rồi bọc bên ngoài một lớp vỏ bảo vệ bằng PVC. Dây này cũng được gọi là cáp CVVm. Cấp điện áp của dây là 250V.
Ngoài ra, còn có Dây đôi mềm tròn không chì (LF-VCmt), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.6 Dây đôi mềm ôvan (VCmo)**
Dây đôi mềm ôvan (VCmo) là dây gồm 2 dây đơn mềm (VCm) riêng biệt được xoắn lại hoặc đặt song song rồi bọc bên ngoài một lớp vỏ bảo vệ bằng PVC. Dây này cũng được gọi là cáp CVVm ôvan. Cấp điện áp của dây là 250V.
Ngoài ra, còn có Dây đôi mềm ôvan không chì (LF-VCmo), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.7 Dây đơn cứng, ruột nhôm (VA)**
Dây đơn cứng, ruột nhôm (VA) là dây có ruột dẫn là 1 sợi nhôm, bọc cách điện PVC. Cấp điện áp của dây là 600V.
Ngoài ra, còn có Dây đơn cứng ruột nhôm không chì (LF-VA), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.8 Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC (CV)**
Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC (CV) là dây có ruột dẫn gồm 7 (hoặc 19) sợi đồng xoắn đồng tâm, bọc một lớp cách điện PVC. Cấp điện áp của dây là 450/750V hoặc 0,6/1kV.
Ngoài ra, còn có Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC không chì (LF-CV), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC).
**3.3.9 Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (CVV)**
Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (CVV) là cáp có 1 hoặc nhiều lõi cáp, mỗi lõi cáp có ruột dẫn gồm 7 (hoặc 19) sợi đồng xoắn đồng tâm và bọc một lớp cách điện PVC. Cáp CVV có một lớp vỏ bảo vệ PVC bên ngoài. Cấp điện áp của cáp là 450/750V hoặc 0,6/1kV.
Ngoài ra, còn có Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC không chì, vỏ bảo vệ PVC không chì (LF-CVV), không tác hại cho con người và môi trường bằng cách sử dụng vật liệu PVC không chì (LF-PVC) cho cách điện và vỏ bọc.
**4. Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện thường sử dụng cho nhà ở**
Mỗi cỡ dây/ cáp (tiết diện ruột dẫn) và mỗi loại dây/cáp có mức chịu tải khác nhau. Đối với mục đích nhà ở, hướng dẫn này đưa ra các bảng mô tả công suất chịu tải của các loại dây/cáp như dưới đây. Công suất chịu tải nêu trong các bảng này là phù hợp với nhiệt độ môi trường đến 40 độ C và cũng đã xem xét đến vấn đề sụt áp nhằm đảm bảo chất lượng điện sinh hoạt cho nhà ở.
**Bảng 1: Công suất chịu tải của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX**
|
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Chiều dài đường dây |
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Chiều dài đường dây
|3 mm
|2 |≤ 5,5 kW||≤ 30 m||10 mm
|2 |≤ 12,1 kW||≤ 45 m|
|4 mm
|2 |≤ 6,8 kW||≤ 30 m||11 mm
|2 |≤ 12,9 kW||≤ 45 m|
|5 mm
|2 |≤ 7,8 kW||≤ 35 m||14 mm
|2 |≤ 15,0 kW||≤ 50 m|
|5.5 mm
|2 |≤ 8,3 kW||≤ 35 m||16 mm
|2 |≤ 16,2 kW||≤ 50 m|
|6 mm
|2 |≤ 8,7 kW||≤ 35 m||22 mm
|2 |≤ 20,0 kW||≤ 60 m|
|7 mm
|2 |≤ 9,5 kW||≤ 40 m||25 mm
|2 |≤ 21,2 kW||≤ 60 m|
|8 mm
|2 |≤ 10,6 kW||≤ 40 m||35 mm
|2 |≤ 26,2 kW||≤ 70 m|*Chiều dài đường dây đề nghị sử dụng ở bảng này được tính tóan theo độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải.*
Đối với nguồn 1pha 2dây, 220V, sau khi chọn được tiết diện ruột dẫn phù hợp với công suất nhưng chưa phù hợp với chiều dài đường dây mong muốn thì chỉ việc tăng tiết diện lên một cấp (ví dụ tăng từ 3mm2 lên 4mm2) và kiểm tra lại theo công thức dưới đây, nếu thỏa mãn thì tiết diện dây vừa tăng lên là đã phù hợp, nếu chưa thỏa mãn thì tăng tiết diện ruột dẫn lên một cấp nữa và kiểm tra lại như trên cho đến khi thỏa mãn.
*Trong đó P = Công suất tính tóan để chọn dây, kW*
* L = Chiều dài đường dây mong muốn, m*
* S = Tiết diện ruột dẫn của dây, *mm 2
**Bảng 2: Công suất chịu tải của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV**
|
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải
|
|Cách điện PVC (ĐK-CVV) |
|Cách điện XLPE (ĐK-CXV) |
|Cách điện PVC (ĐK-CVV) |
|Cách điện XLPE (ĐK-CXV)
|3 mm
|2 |≤ 6,4 kW||≤ 8,2 kW||10 mm
|2 |≤ 13,4 kW||≤ 17,0 kW|
|4 mm
|2 |≤ 7,6 kW||≤ 9,8 kW||11 mm
|2 |≤ 14,2 kW||≤ 18,1 kW|
|5 mm
|2 |≤ 8,8 kW||≤ 11,2 kW||14 mm
|2 |≤ 16,6 kW||≤ 20,7 kW|
|5,5 mm
|2 |≤ 9,4 kW||≤ 11,9 kW||16 mm
|2 |≤ 17,8 kW||≤ 22,0 kW|
|6 mm
|2 |≤ 9,8 kW||≤ 12,4 kW||22 mm
|2 |≤ 22,0 kW||≤ 27,2 kW|
|7 mm
|2 |≤ 10,8 kW||≤ 13,8 kW||25 mm
|2 |≤ 23,6 kW||≤ 29,2 kW|
|8 mm
|2 |≤ 11,8 kW||≤ 15,0 kW||35 mm
|2 |≤ 29,0 kW||≤ 36,0 kW|*Thông thường chiều dài sử dụng Cáp điện kế khá ngắn nên không cần quan tâm đến độ sụt áp.* **Bảng 3: Công suất chịu tải của dây VC, CV, CVV**
|
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải
|0,5 mm
|2 |≤ 0,8 kW||3 mm
|2 |≤ 5,6 kW|
|0,75 mm
|2 |≤ 1,3 kW||4 mm
|2 |≤ 7,3 kW|
|1,0 mm
|2 |≤ 1,8 kW||5 mm
|2 |≤ 8,7 kW|
|1,25 mm
|2 |≤ 2,1 kW||6 mm
|2 |≤ 10,3 kW|
|1,5 mm
|2 |≤ 2,6 kW||7 mm
|2 |≤ 11,4 kW|
|2,0 mm
|2 |≤ 3,6 kW||8 mm
|2 |≤ 12,5 kW|
|2,5 mm
|2 |≤ 4,4 kW||10 mm
|2 |≤ 14,3 kW|*Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải* **Bảng 4: Công suất chịu tải của dây đôi mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo**
|
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải
|0,5 mm
|2 |≤ 0,8 kW||2,5 mm
|2 |≤ 4,0 kW|
|0,75 mm
|2 |≤ 1,2 kW||3,5 mm
|2 |≤ 5,7 kW|
|1,0 mm
|2 |≤ 1,7 kW||4 mm
|2 |≤ 6,2 kW|
|1,25 mm
|2 |≤ 2,1 kW||5,5 mm
|2 |≤ 8,8 kW|
|1,5 mm
|2 |≤ 2,4 kW||6 mm
|2 |≤ 9,6 kW|
|2,0 mm
|2 |≤ 3,3 kW||–||–|*Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải * ** ** **Bảng 5: Công suất chịu tải của dây VA**
|
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải |
|Tiết diện ruột dẫn |
|Công suất chịu tải
|1,0 mm
|2 |≤ 1,0 kW||5 mm
|2 |≤ 5,5 kW|
|1,5 mm
|2 |≤ 1,5 kW||6 mm
|2 |≤ 6,2 kW|
|2,0 mm
|2 |≤ 2,1 kW||7 mm
|2 |≤ 7,3 kW|
|2,5 mm
|2 |≤ 2,6 kW||8 mm
|2 |≤ 8,5 kW|
|3 mm
|2 |≤ 3,4 kW||10 mm
|2 |≤ 11,4 kW|
|4 mm
|2 |≤ 4,2 kW||12 mm
|2 |≤ 13,2 kW|*Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải * ** ** **5. Cách tính toán và lựa chọn dây dẫn**
Tính toán và lựa chọn dây dẫn cần phải thực hiện theo các bước sau đây.
**–** Xác định nguồn điện sẽ dùng
**– **Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện
**–** Lựa chọn dây dẫn cho từng phần của nhà ở, bao gồm ba bước nhỏ:
+ Lựa chọn đọan dây ngoài trời
+ Lựa chọn đọan cáp điện kế
+ Lựa chọn dây cho từng nhánh và dây đến từng thiết bị tiêu thụ điện.
**5.1 Xác định nguồn điện sẽ dùng**
Căn cứ vào thiết bị điện trong nhà mà người dùng sẽ dùng là thiết bị 1 pha hay 3 pha, đồng thời cũng phải căn cứ vào nguồn cung cấp của điện lực ở địa phương mình ở có những loại nguồn điện nào. Hầu hết nguồn điện dùng cho nhà ở hiện nay ở Việt Nam là nguồn 1 pha 2dây.
Bước này thường bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp ở từng địa phương, nếu người dùng chỉ xài thiết bị điện 1 pha và nguồn địa phương của Điện lực chỉ có 2 dây (1 nóng, 1 nguội) hoặc 4 dây (3 nóng, 1 nguội) thì chỉ có nguồn “1pha 2dây” (như đã nêu ở mục 1.1) là áp dụng được. Trong trường hợp này vẫn có thể chọn nguồn “1pha 3dây” (như đã nêu ở mục 1.2) để dùng, nhưng phải thiết kế thêm hệ thống nối đất cho hệ thống điện trong nhà, phía sau đồng hồ đo điện.
**5.2 Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện**
Thiết bị tiêu thụ điện là những thiết bị họat động bằng năng lượng điện. Các thiết bị tiêu thụ điện trong nhà ở có thể kể ra như: Đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, bàn ủi, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng vi sóng, máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước… Trên mỗi thiết bị tiêu thụ điện, hầu hết đều có ghi trị số công suất, có đơn vị là W (Woat) hoặc kW (Kilô-Woat) hoặc HP (Horse Power- Sức ngựa). Một cách gần đúng, có thể xem tất cả các trị số công suất ghi trên các thiết bị là công suất tiêu thụ điện. Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện là liệt kê và cộng lại tất cả trị số công suất của các thiết bị tiêu thụ điện trong nhà nhằm xác định công suất tiêu thụ điện tổng của cả ngôi nhà.
Khi gặp các đơn vị công suất khác nhau thì quy đổi sang cùng một đơn vị như sau:
1kW = 1.000W
1HP = 750W
**5.3 Lựa chọn dây dẫn cho từng phần của nhà ở**
Đây là buớc cuối cùng tìm ra các cỡ dây cần phải dùng. Tùy theo công suất chịu tải của từng nhánh trong sơ đồ điện, người dùng có thể chọn nhiều loại dây, cỡ dây khác nhau.
*
**Ví dụ: Tính tóan lựa chọn dây dẫn cho một nhà ở cụ thể.** *Đề bài:*
Cần tính tóan chọn lựa dây dẫn cho hệ thống điện của một ngôi nhà 1 trệt 1 lầu, đi dây âm tường, khỏang cách từ nhà đến lưới điện địa phương là 30m, tất cả thiết bị điện trong nhà sử dụng điện 1pha 220V, và có công suất được nêu trong bảng sau.
|
|Tầng trệt |
|Tầng lầu
|
|Tên thiết bị/ Công suất |
|Số lượng |
|Tổng công suất |
|Tên thiết bị/ Công suất |
|Số lượng |
|Tổng công suất
|Bóng đèn hùynh quang 1,2m/ 40W||8||40 x 8 = 320W||Bóng đèn hùynh quang 1,2m/ 40W||5||40 x5 = 200W|
|Đèn trang trí/ 20W||5||20 x 5 = 100W||Đèn trang trí/ 20W||3||20 x 3 = 60W|
|Quạt điện/ 100W||4||100 x 4 = 400W||Quạt điện/ 100W||3||100 x 3 = 300W|
|Nồi cơm điện/ 600W||1||600 x 1 = 600W||Máy điều hòa/ 1,5HP||1||1,5 x 750 x 1 = 1125W|
|Tivi/ 150W||1||150 x 1 = 150W||Tivi/ 150W||1||150 x 1 = 150W|
|Đầu máy + ampli/ 150W||150 x 1 = 150W||Bộ máy vi tính/ 500W||1||500 x 1 = 500W|
|Lò nướng vi sóng/ 1000W||1||1000 x 1 = 1000W||Máy sấy tóc/ 1000W||1||1000 x 1 = 1000W|
|Bàn ủi/ 1000W||1||1000 x 1 = 1000W||–||–||–|
|Máy điều hòa/ 1,5HP||2||1,5 x 750 x 2 = 2250W||–||–||–|
|Máy giặt 7kg/ 750W||1||750 x 2 = 1500W||–||–||–|
|Mô-tơ bơm nước/ 750W||1||750 x 1 = 750W||–||–||–|*Bài giải:* ** Vì tất cả thiết bị điện trong nhà sử dụng điện 1pha, 220V nên ta chọn nguồn điện thông dụng nhất là nguồn 1pha 2 dây. Bước 1: Xác định loại nguồn điện sẽ dùng:** ** Cộng tất cả công suất của các thiết bị của tầng trệt, tầng lầu và công suất tổng của cả nhà ta có số liệu sau. Bước 2: Tính tổng công suất thiết bị tiêu thụ điện:**
Tổng công suất tầng trệt: 7.470W
Tổng công suất tầng lầu: 3.335W
Tổng công suất cả nhà: 10.805W
*Bước 3: Lựa chọn dây dẫn cho từng phần của nhà ở*
*• Lựa chọn đọan dây ngoài trời*
Đoạn dây ngoài trời là đọan dây dẫn điện vào nhà nên nó phải chịu được tổng công suất cả nhà là 10.805W. Tuy nhiên, hầu như không có thời điểm nào mà tất cả các thiết bị điện trong nhà họat động đồng thời cùng một lúc, cho nên người ta có thể giảm công suất tính tóan xuống còn khỏang 80% công suất tính tóan rồi mới chọn lựa dây dẫn theo công suất đã được giảm. Khi giảm xuống 80% như vậy người ta có cách gọi khác là chọn ‘hệ số đồng thời’ (kđt) = 0,8. Trong ví dụ này hướng dẫn này cũng chọn kđt = 0,8 và công suất sau khi đã giảm là:
P = 10.805 x 0,8 = 8644W = 8,644kW
Đoạn dây ngoài trời thông thường được sử dụng là loại dây Duplex ruột đồng, cách điện PVC (Du-CV). Căn cứ vào công suất 8,644kW ta tra bảng để tìm cỡ (tiết diện ruột dẫn) cáp cho thích hợp. Tra bảng 1 (cáp Du-CV và Du-CX), chọn giá trí lớn hơn gần nhất ta thấy cáp tiết diện ruột dẫn 6mm2 có công suất chịu tải phù hợp. Chiều dài lắp đặt của cáp có tiết diện ruột dẫn 6mm2 cho trong bảng 1 cũng thỏa mãn với chiều dài lắp đặt mà đầu bài yêu cầu là 30m, vì vậy ta có thể chọn đoạn cáp ngoài trời là cáp Du-CV 2x6mm2 hoặc Du-CX 2x6mm2
*• Lựa chọn đọan cáp điện kế*
Đoạn cáp điện kế nối từ đọan dây ngoài trời vào đến nhà nên nó cũng phải có công suất chịu tải lớn hơn hoặc bằng 8,644kW. Tra bảng 2 ta thấy cáp ĐK-CVV tiết diện ruột dẫn 5mm2 hoặc cáp ĐK-CXV tiết diện ruột dẫn 4mm2 là phù hợp. Đoạn cáp điện kế thường khá ngắn (< 10m) nên không cần quan tâm đến điện áp rơi theo chiều dài. Như vậy, người dùng có thể sử dụng ĐK-CVV 2 x 5mm2 hoặc ĐK-CXV 2 x 4mm2.
*• Lựa chọn dây cho từng nhánh và dây dẫn đến từng thiết bị điện*
Ngôi nhà có tầng trệt và 1 tầng lầu, hai tầng có công suất tiêu thụ khác nhau nhiều, do đó để tiết kiệm người dùng có thể phân làm 2 nhánh. Đường dây cho 2 nhánh này người dùng nên chọn loại dây đơn cứng (VC).
*Nhánh 1 cho tầng trệt:*
Tầng trệt có công suất tổng là 7.470W = 7,47kW. Tương tự như đã đề cập ở trên, hầu như các thiết bị không họat động đồng thời nên có thể chọn hệ số đồng thời kđt = 0,8, lúc đó công suất để chọn dây dẫn là 7,47 x 0,8 = 5,976kW. Tra bảng 3 ta thấy dây VC tiết diện ruột dẫn 4mm2 là phù hợp, như vậy người dùng có thể chọn dây VC 4mm2 cho nhánh 1 (tầng trệt).
*Nhánh 2 cho tầng lầu:*
Tầng lầu có công suất tổng là 3.335W = 3,335kW. Tương tự như đã đề cập ở trên, hầu như các thiết bị không họat động đồng thời nên có thể chọn hệ số đồng thời kđt = 0,8, lúc đó công suất để chọn dây dẫn là 3,335 x 0,8 = 2,668kW. Tra bảng 3 ta thấy dây VC tiết diện ruột dẫn 2mm2 là phù hợp, như vậy người dùng có thể chọn dây VC 2mm2 cho nhánh 2 (tầng lầu).
*Dây cho từng thiết bị:*
Theo lý thuyết thì mỗi thiết bị có công suất khác nhau sẽ cần một cỡ dây khác nhau. Việc chọn từng cỡ dây riêng cho từng thiết bị như vậy có ưu điểm là tiết kiệm được chi phí dây dẫn, nhưng lại rất phức tạp cho việc mua dây cũng như đi dây, sự phức tạp này nhiều khi cũng rất tốn kém. Vì vậy, khi trong nhà không có thiết bị nào có công suất lớn cá biệt thì người dùng có thể chọn một cỡ dây và dùng chung cho tất cả các thiết bị.
Công suất sử dụng ở các ổ cắm thường không cố định, không biết trước chắc chắn, vì đôi khi có hai hay nhiều thiết bị sử dụng chung một ổ cắm, do đó, để bảm bảo, người dùng nên chọn dây cho ổ cắm hơn một cấp so với cỡ dây dự định dùng chung cho tất cả các thiết bị.
Tùy theo cách lắp đặt, người dùng có thể chọn loại dây đơn cứng hoặc dây đôi mềm, ngôi nhà trong ví dụ này có yêu cầu đi dây âm tường nên ta chọn dây đơn VC cho tất cả các thiết bị. Nhìn vào bảng công suất ta thấy công suất của máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP (1,125kW) là lớn nhất, tra bảng 3 ta thấy cáp VC tiết diện ruột dẫn 0,75mm2 là phù hợp, tuy nhiên cần chọn dây cho ổ cắm hơn một cấp cho nên người dùng có thể chọn dây VC 1,0mm2 cho tất cả các thiết bị và ổ cắm.
*Tóm lại:* Các loại dây, cỡ dây đã được tính toán lựa chọn cho ngôi nhà trên như sau:
– Đoạn dây ngoài trời: cáp Duplex Du-CV 2x6mm2 hoặc Duplex Du-CX 2x6mm2
– Đoạn cáp điện kế: cáp ĐK-CVV 2 x 5mm2 hoặc ĐK-CXV 2 x 4mm2
– Dây cho nhánh tầng trệt: dây VC 4mm2
– Dây cho nhánh tầng lầu: dây VC 2mm2
– Dây cho các thiết bị điện và ổ cắm: dây VC 1,0mm2
*Ghi chú: Người dùng có thể lựa chọn lắp đặt các loại dây & cáp không chì với tiết diện ruột dẫn giống như đã lựa chọn ở trên.* **6. Các lưu ý cho hệ thống điện nhà ở**
– Nên chia đường điện phân phối trong nhà ở thành nhiều nhánh để thuận tiện cho việc ngắt điện khi cần sửa chữa, thay thế.
– Các dây pha (dây nóng) có cùng màu và tốt nhất là màu đỏ, màu cam hoặc màu vàng. Khi có nhiều nhánh đi chung một tuyến mà kích cỡ giống nhau thì màu của từng nhánh nên khác nhau để dễ phân biệt.
– Dây cho hệ thống nối đất nên có màu riêng biệt với tất cả các dây khác và nên chọn dây màu xanh- sọc- vàng hoặc vàng- sọc- xanh.
– Khi luồn dây trong ống hoặc trong nẹp, phải chọn kích thước ống, nẹp đủ rộng sao cho dễ luồn, dễ rút mà không hư hại đến dây dẫn.
– Không nên đi dây nơi ẩm thấp hoặc quá gần các nguồn nhiệt, hóa chất.
– Mối nối dây phải chặt, tiếp xúc tốt để không gây ra mô-ve nặc lửa khi mang tải.
– Không được nối trực tiếp ruột dẫn đồng và nhôm với nhau.
– Đoạn dây đi trong ống không nên có mối nối.
– Không nên đi dây âm trong nền của tầng trệt nếu nền không đảm bảo cố định với tường khi nền bị lún.
– Không nên sử dụng dây có tiết diện nhỏ hơn 0.5mm2.
**7. Những tác hại khi dùng dây & cáp điện kém chất lượng** **Khi ruột đồng kém chất lượng hoặc không đủ tiết diện có thể gây ra các tác hại sau**
– Dẫn điện kém, gây sụt áp trên đường dây làm cho thiết bị họat động không hiệu quả, tuổi thọ thiết bị giảm nhanh.
– Phát nóng quá mức trên đường dây, gây hư hại lớp cách điện, gây chạm chập cháy nổ.
– Ruột đồng kém chất lượng rất dễ gãy, khó nối, khó lắp vào các phụ kiện điện khác.
**Khi lớp cách điện kém chất lượng có thể gây ra các tác hại sau**
– Nứt cách điện, hở ruột dẫn, gây điện giật cho người.
– Rạn nứt cách điện sau một thời gian ngắn, gây rò điện, tổn thất điện năng, chạm chập cháy nổ.
– Không chịu được nhiệt độ cho phép của ruột dẫn, chảy nhão gây ra chạm chập cháy nổ.
– Không tự tắt khi bị phát cháy bởi tác nhân bên ngoài.
– Mất màu sau một thời gian ngắn, gây nhầm lẫn các dây với nhau khi sửa chữa, thay thế.
**8. Những kinh nghiệm lựa chọn dây diện cho nhà ở**
Những kinh nghiệm được nêu ở đây chủ yếu hướng tới các loại dây dùng trong nhà (như mục 3.1 đã đề cập).
Với rất nhiều các loại dây điện trên thị trường hiện nay, tốt có, xấu có, thật có, giả có, thậm chí có khi gặp dây chẳng có nhãn mác, tên nhà sản xuất gì cả. Vì vậy, một người không chuyên thì việc lựa chọn dây nào, nhãn hiệu nào mà có thể tin cậy được là một việc không dễ dàng gì. Bằng một vài kinh nghiệm của người biên soạn, hướng dẫn này đưa ra một số khuyến nghị và những chỉ dấu để hy vọng rằng người dùng có thể tránh được các sản phẩm dây/ cáp điện kém chất lượng.
– Không nên chọn dây không có nhãn mác trên bao bì, không có tên nhà sản xuất, không địa chỉ rõ ràng.
– Không nên chọn dây mà trên dây không có các thông tin cơ bản như: nhãn hiệu, tên loại dây, tiết diện, cấu trúc ruột dẫn (số sợi và đường kính mỗi sợi), tiêu chuẩn sản xuất.
– Dây tốt thường có bề ngoài của vỏ nhựa bóng, láng.
– Lớp nhựa cách điện của dây tốt rất dẻo, khi tuốt ra khỏi ruột dẫn, có thể kéo giãn gấp đôi, gấp ba chiều dài ban đầu mà chưa bị đứt. Dây có thể bẻ gập nhiều lần hoặc xoắn gút nhưng bề mặt cách điện không bị rạng nứt.
– Có thể kiểm tra ruột dẫn, bằng cách đếm số sợi nhỏ bên trong so với số sợi được ghi bên ngoài. Đường kính của các sợi nhỏ bên trong rất khó kiểm tra, vì phải có thước chuyên dùng mới đo được. Tuy nhiên, với một thương hiệu uy tín, trên dây có ghi cụ thể cấu trúc ruột dẫn (số sợi và đường kính mỗi sợi) thì có thể tin tưởng được.
– Dây tốt thì có ruột dẫn sáng, bóng, nếu là dây đồng thì ruột dẫn rất mềm dẻo. Đối với dây ruột dẫn đồng có nhiều sợi nhỏ thì có thể dùng hai ngón tay xoắn ruột dẫn dễ dàng mà các sợi nhỏ không bung, không gãy, không đâm vào tay. Đối với dây ruột dẫn có một sợi thì có thể bẻ gập ruột đồng đến vài chục lần mà không gẫy.
– Thông thường, dây tốt có giá cao hơn dây dỏm với cùng cỡ loại.
(Sưu tầm)
rat bo ich
co gi hay cung chia se nhe thank
By:
sangon Tháng Sáu 4, 2011
at 5:14 chiều
Phản hồi
Dung la toi lua tac den nho bat lua
By:
Khanh duy otoon Tháng Tám 4, 2011
at 10:26 chiều
Phản hồi
uh gay do cam on nhe
By:
diepon Tháng Tám 15, 2011
at 5:34 chiều
Phản hồi
thank nhiều lắm. rất bổ ích. Bạn sưu tầm thêm cách tính chọn dây cho mạng điện công nghiệp, xí nghiệp nhé, thank pạn nhiều lắm
By:
longon Tháng Mười 3, 2011
at 8:26 chiều
Phản hồi
hay cam on ban nhieu nha
By:
chienon Tháng Mười 20, 2011
at 1:38 sáng
Phản hồi
rất có ý nghĩa. Tks!!!. Mong có thêm nhiều hướng dẫn sử dụng, kinh nghiệm sử dụng các thiết bị điện trong nhà bảo đảm độ bền và hiệu quả.
By:
dangdongcunon Tháng Mười Một 1, 2011
at 9:54 sáng
Phản hồi
rất tuyệt. Cám ơn nhiều.
By:
momangon Tháng Mười Một 11, 2011
at 6:17 sáng
Phản hồi
Chọn vậy cháy dây hỏng hệ thống đấy, tiết diện dây bé quá, tiết kiệm quá
By:
Ghét điện lắmon Tháng Mười Một 24, 2011
at 4:24 chiều
Phản hồi
Tính dây điện như vậy nông dân quá
By:
íton Tháng Mười Hai 17, 2011
at 4:38 chiều
Phản hồi
nông đức mạnh
By:
íton Tháng Mười Hai 17, 2011
at 4:39 chiều
Phản hồi
hay và chi tiết thế còn gì nữa.cảm ơn nhiều.
có bài hay lại dăng nhé
By:
dinh minhon Tháng Hai 8, 2012
at 10:13 sáng
Phản hồi
thank. Rất bổ ích cho những người không chuyên điện.
By:
tý thúnon Tháng Năm 5, 2012
at 9:05 chiều
Phản hồi
Thanks,thong tin va bai viet rat chi tiet,thuc te va rat huu ich cho tat ca moi nguoi.thanks!
By:
gia queon Tháng Một 19, 2013
at 9:11 sáng
Phản hồi
Đơn giản ,rõ ràng ,Chi tiết , hiệu quả , xin cảm ơn bài viết đã mang thông tin rất bổ ích đến với mọi người .
By:
Trần Ngọc Hàon Tháng Năm 9, 2013
at 11:15 sáng
Phản hồi
very good.thank
By:
nhuyenon Tháng Sáu 20, 2013
at 1:03 chiều
Phản hồi
Rất hay, cảm ơn bạn mình đang rất cần tài liệu như thế này, vì mình mù tịt về điện !
By:
quanthamon Tháng Hai 17, 2014
at 9:59 sáng
Phản hồi
Ok.chuẩn men !
By:
thanhon Tháng Bảy 11, 2014
at 7:55 sáng
Phản hồi
Thanks you. Rất hữu ích.
By:
Mrtwoon Tháng Mười Một 6, 2015
at 9:15 chiều
Phản hồi
cam on ban
By:
Ungon Tháng Mười Một 26, 2015
at 10:16 sáng
Phản hồi
Rất bổ ích, xin cảm ơn và mong có nhiều bài đăng như thế nữa.
By:
Đặng Văn Hiệpon Tháng Mười Hai 23, 2015
at 10:28 sáng
Phản hồi
chao ban khong hieu sao khi toi cam din ban ui thi choui dien bi nong den bong tay xin ban vui long mach cho toi voi
By:
vyon Tháng Hai 3, 2016
at 2:35 sáng
Phản hồi
Sao mình thấy tiết diện dây nhỏ vậy ad
By:
Lê Trườngon Tháng Năm 1, 2016
at 8:38 chiều
Phản hồi
hay. cám ơn bạn
By:
thongon Tháng Một 11, 2017
at 9:38 chiều
Phản hồi
という言葉つ交わせるかどうかというのは案外と重要なのですよねGT5Pに限らず、PS3のオンラインは 基本無料 で進んでいるため、 ティンバーランド カスタム
By:
Steve Lindenbergon Tháng Tư 2, 2017
at 5:58 chiều
Phản hồi
wh0cd737113 metformin online pharmacy
By:
MichaelMaLon Tháng Tám 29, 2017
at 3:10 sáng
Phản hồi
When I read your post I could feel myself getting smarter. I enjoyed reading this.
By:
tech speakeron Tháng Tám 31, 2017
at 5:10 chiều
Phản hồi
Thank you for writing this great article. Are there other websites you work on? Exceptionally well written!
By:
Jesse Grilloon Tháng Chín 6, 2017
at 6:03 sáng
Phản hồi

Link: <http://wp.me/p3N5m-1K>; rel=shortlink


markdown:
- Để hạn chế việc spam (up bài) trên diễn đàn - nhằm tạo điều kiện cho các bạn khác (ít online hơn) có thể đưa bài viết của mình đến nhiều người hơn. BQT quyết định giới hạn số lượng bài đăng (bao gồm cả chủ đề và trả lời bài viết) xuống tối đa
**10 bài/ngày** [Chi tiết](https://vozforums.org/bai-viet/quy-dinh-moi-ve-so-luong-bai-dang-mot-ngay-tren-dien-dan.11566.html) [Dismiss Notice](account/dismiss-notice?notice_id=2)

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx

Connection: close

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: xf_session=7f89047eaa7294f2bc2a8d1011d65921; path=/; secure; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Cache-control: private, max-age=0


markdown:
Trong cuộc sống hàng ngày đôi khi bạn gặp phải những trường hợp nạn nhân bị chấn thương hoặc bị ngưng thở, ngưng tim vì một lý do nào đó như đuối nước, ngạt, điện giật… Trước khi chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế, bạn có thể duy trì sự sống cho nạn nhân hay giúp đỡ nạn nhân bằng những
**động tác sơ cứu** tại chỗ bằng cách tiến hành **hô hấp nhân tạo** tại chỗ cho đến khi nạn nhân tự thở được hoặc xác định nạn nhân chắc chắn đã chết thì mới dừng lại.
## Hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực1 Kiểm tra tình trạng của nạn nhân bất tỉnh. Chạm nhẹ vào vai và hỏi tình trạng sức khoẻ hiện của nạn nhân, nếu nạn nhân cứ nằm yên bất động thì các bạn nên cần phải làm hô hấp nhân tạo ngay và liên hệ với các dịch vụ cấp cứu khẩn cấp.
2 Kiểm tra mạch đập và hơi thở. Đặt tai của bạn gần với mũi và miệng của nạn nhân và tìm kiếm một hơi thở nhẹ.
3 Nếu nạn nhân thực sự bất tỉnh các bạn nên đặt nạn nhân nằm ngửa ra và để nạn nhân nằm ở nơi thoáng đãng, nới rộng quần áo và dây thắt lưng, đệm dưới cổ cho đầu hơi ngửa ra sau để đảm bảo đường hô hấp được thông thoáng.
4 Đặt lòng bàn tay ngay phía trên xương ức của xương nạn nhân, ngay giữa những núm vú và cho tiếp bàn tay thứ hai lên trên đỉnh tay của bàn thứ nhất sao cho các ngón tay xen kẽ vào nhau.
5 Với thao tác như trên các bạn từ từ ấn sâu xuống khoảng 1/3 cho đến một nửa bề dày lồng ngực, sau đó nới lỏng tay ra.
6 Nếu nạn nhân vẫn chưa tỉnh các bạn sẽ phải kết hợp cả ép tim với thổi ngạt, cứ 15 lần ép tim lại thổi ngạt hai lần, cứ làm như thế cho đến nay nào xe cứu thương đến giúp đỡ.
Nếu có thể hãy sử dụng găng tay và khẩu trang để giảm nguy cơ lây truyền bệnh và hãy nhớ một điều là chỉ thực hiện
**hô hấp nhân tạo** cho người bị nạn mà tim còn đập (nhưng có thể gây ra thương tổn nguy hiểm) đặc biệt không được hô hấp nhân tạo cho nạn nhân đã ngừng thở và không biết cách **. Chúc các bạn thành công! hô hấp nhân tạo đúng cách** *Wiki Cách Làm* **Tham khảo thêm:**

X-Cache: cached

Server: ATS

Via: http/1.1 a2nlwpproxy008.prod.iad2.secureserver.net (ApacheTrafficServer/5.3.2 [c sSf ])

Accept-Ranges: bytes

X-Cache-Hit: HIT

X-Cacheable: YES

Vary: Accept-Encoding, User-Agent


markdown:
- BS 731 (Anh)
- Quatest 3
- IP 67
- Từ -25°C đến 150°C
- Interock
- Ống ruột gà: Thép mạ kẽm (Pre-galvanized steel)
- Vỏ bọc: Nhựa PVC dày
- Lớp nhựa dày bọc bên ngoài giúp bảo vệ cho ống không bị thấm nước, thấm dầu
- Bảo vệ dây dẫn tránh tác động từ các va chạm sắc nhọn và sự cắn phá của một số động vật.
- Lớp vỏ ngoài nhựa PVC dày là loại chống thấm nước, chống thấm dầu, dẻo dai và chịu đựng độ ăn mòn cao.
- Sự liên kết chặt chẽ, linh hoạt giữa các mối ghép cho phép ống uốn nắn dễ dàng mà không bị hư hại, xé rách.
-
** dùng được cả trong nhà và ngoài trời. Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu**
- Chống thấm nước và dầu, dùng được cho các khu vực ẩm ướt.
- Chống va đập, dùng để luồn dây cho các thiết bị có trạng thái chuyển động hoặc rung động cao.
- Lắp đặt ở nững nơi ống thép luồn dây điện cứng không thể uốn lắp được.
|
|Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa luồn dây điện chống thấm nước và dầu CVL ®
CVL
® Liquid Tight Flexible Conduit
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh)
|
|Mã sản phẩm
Product Code
CVL
® (Việt Nam) |
|Kích thước
Size
(inch)
|
|Đường kính trong
Inside Diameter
(mm)
|
|Đường kính ngoài
Outside Diameter
(mm)
|
|Cuộn
Rool (*)
(m)
|
|
Min
|
|
Max
|
|
Min
|
|
Max
|
|OMD12CVL |
|
1/2
|
|
15.80
|
|
16.31
|
|
20.80
|
|
21.30
|
|
50
|
|OMD34CVL |
|
3/4
|
|
20.83
|
|
21.34
|
|
25.20
|
|
26.70
|
|
50
|
|OMD100CVL |
|
1
|
|
26.44
|
|
27.08
|
|
32.80
|
|
33.40
|
|
50
|
|OMD113CVL |
|
1 1/4
|
|
35.05
|
|
35.81
|
|
41.40
|
|
42.20
|
|
25
|
|OMD112CVL |
|
1 1/2
|
|
40.01
|
|
40.64
|
|
47.40
|
|
48.30
|
|
25
|
|OMD200CVL |
|
2
|
|
51.00
|
|
51.94
|
|
59.40
|
|
60.30
|
|
20
|
|OMD212CVL |
|
2 1/2
|
|
63.00
|
|
63.60
|
|
72.10
|
|
73.00
|
|
10
|
|OMD300CVL |
|
3
|
|
78.00
|
|
78.70
|
|
87.90
|
|
88.90
|
|
10
|
|OMD400CVL |
|
4
|
|
101.60
|
|
102.60
|
|
113.20
|
|
113.30
|
|
5
* Độ dài từng cuộn có thể thay đổi theo từng lô hàng
**>> BÁO GÍA ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP BỌC NHỰA CATVANLOI.COM**
## Follow Us

WARC-Truncated: length

Server: LiteSpeed

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: ci_session=3e0dd09270b38b2685c06df7dc2481df8bc5c599; expires=Sat, 23-Sep-2017 02:15:19 GMT; path=/; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
Lưu Hiểu Ba<br />
Phạm Thị Hoài dịch
Tiểu luận sau đây của Lưu Hiểu Ba được in trên tờ
*Central Daily News* ở Đài Loan ngày 5-6-1993, nhân 4 năm Sự kiện Thiên An Môn. Lời phê bình các khuyết điểm của giới trí thức phản kháng Trung Quốc và phong trào sinh viên năm 1989 xuất phát từ trải nghiệm trực tiếp của ông. Khi phong trào nổ ra, ông đã bỏ dở chương trình nghiên cứu và giảng dạy của mình tại một số trường đại học Hoa Kỳ, mua một tấm vé không khứ hồi bay về Bắc Kinh ngày 27-4-1989 để hỗ trợ các sinh viên của mình trên Quảng trường. Tại đây, ông hướng dẫn và tranh luận với các sinh viên về phương pháp và mục đích đấu tranh, tham gia những cuộc đàm phán giữa sinh viên và chính quyền, và tham gia tuyệt thực ở giai đoạn cuối từ ngày 2-6. Ông bị coi là một trong những kẻ “giật dây” của phong trào và bị kết án tù lần thứ nhất, đến đầu năm 1991. Song ngay cả với tiểu sử ấy, các ý kiến phê phán của ông vẫn gây sóng gió trong phong trào dân chủ Trung Quốc, nhất là với những gia đình nạn nhân của vụ thảm sát 4-6.
Giới thiệu tiểu luận này trong bản dịch tiếng Việt, tôi tin rằng nó sẽ là một tham khảo bổ ích cho phong trào dân chủ Việt Nam.
**Người dịch**
_______________
Giới trí thức phản kháng và các lãnh tụ sinh viên Trung Quốc, những người tự thấy mình là anh hùng và chiến sĩ dân chủ, đều chỉ biết đến dân chủ từ sách vở. Họ không có khái niệm gì về việc thực hành nền dân chủ đó. Họ không hề biết phải xây dựng nền dân chủ như một hệ thống chính trị và một tòa nhà pháp lí như thế nào và phải đưa những nội dung gì vào đó. Trước khi phong trào dân chủ năm 1989 nổ ra, nhà vật lí thiên văn, giáo sư Phương Lệ Chi, được coi là một Sakharov của Trung Quốc, đã bỏ qua cơ hội bảo vệ quyền con người theo đúng luật pháp. Ông được Tổng thống Bush mời gặp nhưng bị chính quyền cản trở. Và ông đã lặng lẽ chấp nhận, không một lời phản đối. Cả đến khi phong trào dân chủ bùng nổ, ông Lưu Tân Nhạn, nhà bất đồng chính kiến được coi là “lương tâm xã hội của Trung Hoa”, vẫn đề cao chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa xã hội. Vẫn giữ nguyên lòng trung thành từng mất rồi lại được khôi phục của mình. Còn phong trào hiện tại thì được lãnh đạo bởi những người thậm chí không hiểu cả những nguyên lí cơ bản của dân chủ. Như thế, làm sao mà thành công được? Tình trạng đó chỉ có thể sinh ra những than vãn hời hợt về hệ tư tưởng.
Khi cảm giác về nghĩa vụ gánh vác một sứ mệnh lịch sử bị đẩy lên thái quá, các sinh viên đã đánh mất khả năng tỉnh táo để tự nhận định và khả năng tự kiềm chế để đạt hiệu quả cao. Họ không biết rằng những đôi vai mảnh khảnh của họ không gánh nổi một định mệnh nặng trĩu như vậy. Họ không cưỡng được sự cám dỗ rằng mình có thể đem lại công lí và tưởng rằng cứ lấy sinh mạng ra trả giá thì chính quyền sẽ buộc phải nhượng bộ hơn – mà không hề nhận ra rằng điều đó rốt cuộc là vô nghĩa. Mạng người có gây nổi một ấn tượng nào với chính quyền không? Có đánh thức nổi đám đông đang ngủ vùi không? Cái chết có đem đổi lấy công lí được không? Chẳng lẽ chỉ những ai sẵn sàng hi sinh tính mạng mới có quyền bàn về công lí chăng? Người ta trách các sinh viên là chỉ đầy lòng dũng cảm và nhiệt huyết mà không đủ lí trí. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi cô Sài Linh, lãnh tụ đứng đầu phong trào sinh viên, sau này thoát được ra nước ngoài tị nạn, phát biếu: “Trên Quảng trường Thiên An Môn khi đó, quan trọng nhất là đức hi sinh và lòng dũng cảm chứ không phải đầu óc và lí trí. Chúng tôi là những anh hùng của phong trào dân chủ 1989.”
Từ trên bốn thập kỉ nay Trung Quốc không hề có kinh nghiệm gì với dân chủ. Hàng ngày chúng ta chỉ trải qua và chứng kiến những tranh giành và thủ đoạn tàn bạo của hệ thống chuyên chế. Khi tham gia một cuộc cách mạng, chẳng hạn như Cách mạng Văn hóa, chúng ta lập tức thấy mình là những nhà cách mạng vĩ đại nhất. Khi gia nhập phong trào dân chủ, chúng ta thấy mình dân chủ hơn người. Chúng ta tuyệt thực cho dân chủ. Chúng ta hi sinh cho dân chủ. Vì thế chúng ta đinh ninh rằng mọi hành động của mình đều bắt nguồn từ công lí cao nhất, rằng tiếng nói của mình là chân lí duy nhất, rằng mình sở hữu quyền lực tuyệt đối. Như thế, chân lí trở nên tuyệt đối, công lí trở nên tùy tiện và dẫn đến cưỡng bức, còn dân chủ thì trở thành một đặc quyền. Quảng trường Thiên An Môn đã biến thành một phòng thí nghiệm thử chân lí, thử độ cứng của bản lĩnh và độ sâu của ý thức về phẩm giá. Nó cũng đã biến thành nơi mà người ta vừa dấn thân cho công lí, vừa thực thi quyền lực. Không có mặt ở đó, không đến đó để bày tỏ con người mình, là chống lại dân chủ và chống lại công lí, là hèn nhát. Quảng trường Thiên An Môn đã biến thành hòn đá thử lửa. “Tôi đã có mặt ở đó”, “Tôi cũng từng đến đó”, những câu nói ấy đã được coi là chứng chỉ của ý thức dân chủ và lương tri xã hội.
Chúng ta làm cách mạng, chúng ta thực hành dân chủ, chúng ta không cần hợp tác, chúng ta tùy ý kết bè kéo cánh, chúng ta lập ra các tổ chức, chúng ta cử người lãnh đạo, chúng ta lập các hội công nhân và sinh viên tự quản, chúng ta tuyệt thực, chúng ta tổ chức các nhóm tranh luận, các nhóm trí thức, phóng viên, cảm tử quân, chí nguyện quân và hướng đạo sinh. Không ai chịu nghe ai, chẳng người nào chịu dưới trướng người nào.
Chúng ta làm cách mạng, chúng ta thực hành dân chủ, chúng ta căm thù Đảng Cộng sản tột độ và lên án Đảng bằng những bộ quần áo đẫm máu trên thân thể chúng ta. Chúng ta nghiến răng chửi kẻ khác, chúng ta thỏa sức bôi nhọ, chúng ta cho phép mình nói những điều như: chúng tao sẽ bắn vỡ sọ mày, chúng tao sẽ bỏ mày vào vạc chiên, chúng tao sẽ chôn sống mày. Chúng ta cho phép mình chửi rủa và thậm chí hành hung những kẻ không đi cùng chúng ta. Chúng ta cho phép mình thanh toán ân oán giang hồ cá nhân, nhân danh công lí.
Chúng ta làm cách mạng, chúng ta thực hành dân chủ, chúng ta ngang nhiên truyền bá những điều bịa đặt, chúng ta phao tin vịt giữa thanh thiên bạch nhật. Ai phản bác thì chúng ta khăng khăng rằng mình có quyền làm như thế hoặc tìm cách đánh lận rẻ tiền. Chúng ta cho phép mình phao lên rằng Đặng Tiểu Bình đã chết, Lý Bằng đã bỏ trốn, Dương Thượng Côn đã bị đánh đổ, Triệu Tử Dương đã được khôi phục danh dự, Vạn Lý đã thành lập một nội các mới ở Canada. Quảng trường Thiên An Môn, biểu tượng của phong trào dân chủ, biến thành một lò chế tin đồn, càng ngày càng tung ra nhiều điều dối trá. Một số người tham gia sự kiện ngày 4 tháng Sáu sau này thoát được ra nước ngoài thì đảo lộn tình tiết, thêu dệt tin đồn và dùng miệng mà phun ngập máu ra Quảng trường. Để có lợi cho bản thân, họ cố ý phóng đại tội ác và sự tàn bạo của Đảng Cộng sản. Báo chí quốc tế vì thế mà bị xỏ mũi.
Chúng ta làm cách mạng, chúng ta thực hành dân chủ, chúng ta chỉ cho riêng mình quyền tự do ngôn luận và cấm người khác được hưởng quyền ấy. Chúng ta cũng hành xử hệt như Mao Trạch Đông và không dung thứ một chính kiến nào khác. Hệt như đám tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta cũng kiểm duyệt những hình ảnh không hợp ý ta do phóng viên chụp được, chúng ta cũng tịch thu phim và đập nát máy ảnh. Để chính quyền hết cớ đàn áp, chúng ta đã nộp cho công an ba thanh niên Hồ Nam, là những người đã phun mầu lên chân dung Mao, để rồi họ bị kết án 15, 18 và 20 năm đọa đày trong ngục tối.
“Công lí của phong trào dân chủ” đã trở thành một hăm dọa, hễ ai có chính kiến khác là bị gây áp lực và đành câm miệng. Cuộc tuyệt thực đã phong các sinh viên lên hàng những vị thánh bất khả xâm phạm của cách mạng. Vì họ sẵn sàng hi sinh mạng sống, nên chẳng ai dám hé răng phê bình họ nữa. Vậy là các “anh hùng” thì tắt công tắc lí trí, những người còn lại thì lặng im.
Những điều vừa trình bày có thể giải thích, vì sao một công lí trên giấy thì được săn lùng cuồng nhiệt, còn công lí tỉnh táo của hiện thực thì bị gạt ra ngoài.
**Nguồn:** Dịch theo bản tiếng Đức trong Bei Ling, *Der Freiheit geopfert*, Riva, München 2011
Bản tiếng Việt © 2012 pro&contra
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và
**chèn đường dẫn (link)** tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
## Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn
## 2 phản hồi
Khách vãng lai viết:
Hiểu sai rồi bác, mời bác đọc lại một hai lần nữa rồi hãy bình luận...
Bài viết của Lưu Hiểu Ba có thể tóm lược một cách đon giản: Chớ làm cách mạng bằng bàn giấy, và đừng làm chính khách salon. Nói ít thôi, hãy hành động.

Server: cloudflare-nginx

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org)

Cache-Control: no-cache, must-revalidate

Set-Cookie: __cfduid=d9c57d9904a84cfdbbb2f9667704124c01506125410; expires=Sun, 23-Sep-18 00:10:10 GMT; path=/; domain=.danluan.org; HttpOnly

Content-Language: vi

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
Tên Sản Phẩm
[Muscletech Phase 8](https://www.dinhduongthehinh.com/whey-protein/phase-8-2kg/) (908g)
– Phase 8 là một công thức Protein hỗn hợp đảm bảo nuôi dưỡng cơ bắp của bạn trong 8 giờ liên tục. Mỗi muỗng chứa 26g Protein có nguồn gốc từ sữa là nguồn cung cấp bền vững các
[Amino 2222 ](https://www.dinhduongthehinh.com/amino-acid/anabolic-amino-2222-dni-325-vien/)khác nhau cho cơ bắp.
–
[Phase 8](https://www.dinhduongthehinh.com/whey-protein/phase-8-908g/) là một siêu sản phẩm về thành phần vi chất dinh dưỡng với chỉ một nửa Carbs và chất béo so với các đối thủ hàng đầu khác về dòng sản phẩm tương đương (VD: Syntha6 của BSN, Elite Fusion 7 của Dymatize…).
Thành Phần.
**Cách dùng:** dùng 1 ly buổi sáng và 1 ly sau khi tập, 1 muỗng + 200ml nước.
Giá Bán Lẻ: 800.000 VNĐ
**Từ khóa:** [phase 8](https://www.dinhduongthehinh.com/tag/phase-8/) [Sữa tăng cơ bắp](https://www.dinhduongthehinh.com/tag/sua-tang-co-bap/) [Sữa tăng cơ bắp nhanh](https://www.dinhduongthehinh.com/tag/sua-tang-co-bap-nhanh/)

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml


markdown:
[Victoria's Secret Fashion Show 2016](http://lofficiel.vn/tin-thoi-trang/7-dieu-nhat-dinh-ban-phai-biet-ve-show-dien-victorias-secret.html), show diễn nội y đình đám nhất năm đã chính thức được "khai hỏa" lần thứ 21 tại Grand Palais, Paris vào tối 30/11 (giờ địa phương) với sự góp mặt của 50 siêu mẫu “hot” nhất làng thời trang hiện nay. Đánh bại tất cả, thiên thần Gigi Hadid hoàn toàn nổi bật và đầy tự tin sải những bước kiêu hãnh khi chọn cho mình chiếc váy dạ hội Atelier Versace được thiết kế riêng.
Mới đây, cô lại tiếp tục đánh bại em gái Bella Hadid và người bạn thân Kendall Jenner, để bước lên nhận giải thưởng cao quý nhất làng mẫu thế giới - Người mẫu Quốc tế của năm. “Nữ hoàng catwalk” 21 tuổi lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách và giới truyền thông, khi diện bộ trang phục độc đáo nửa váy nửa quần.
Chiếc váy Atelier Versace được phối hợp hài hoà giữa sự mềm mại và mạnh mẽ, kết hợp chất liệu vải Chainmail (đan từ những dây xích nhỏ) và phần lưới đính đá Swarovski tinh xảo. Thiết kế này còn giúp cô siêu mẫu phô diễn hết những đặc điểm đẹp nhất trên cơ thể mình qua những đường xẻ táo bạo ở phần hông và phần đuôi váy, để lộ ra đôi chân thon dài miên man.
Gigi Hadid được mệnh danh là “Versace Girl” không chỉ vì cô được nhà mẫu danh tiếng Donatella Versace ưu ái chọn làm người đại diện và vedette cho thương hiệu Versace, mà cô luôn mang lại một phong cách mới, một dấu ấn riêng biệt khi diện cho mình những sản phẩm của thương hiệu này, từ thời trang hằng ngày (
[street style](https://www.lofficiel.vn/thoi-trang/street-style/)) đến thời trang thảm đỏ.
Trong lễ trao giải American Music Award 2016 vừa diễn ra, Gigi Hadid liên tục chọn cho mình hai thiết kế Atelier Versace để xuất hiện trên sân khấu với tư cách là host của chương trình. Ở phần mở màn, cô chọn cho mình chiếc váy Atelier Versace đính đá Swarovski trễ vai cùng sắc đỏ nóng bỏng.
Với bộ jumpsuit vải sheer lấp lánh Atelier Versace thứ 2, cô như lột xác hoàn toàn với bộ trang phục mang xu hướng tracksuit đang nổi đình đám hiện nay. Bộ jumpsuit xuyên thấu này được chinh phục ngoạn mục bởi vóc dáng săn chắc và nuột nà của Gigi.
Trong những hoạt động và sự kiện thường ngày, Versace chính là thương hiệu yêu thích và bí quyết giúp những bộ trang phục street style đơn giản, thoải mái của Gigi Hadid trở nên bắt mắt và cá tính, trở thành một trong những người mẫu có gu ăn mặc đẹp nhất.
Kết hợp với bộ trang phục mang phong cách monochrome sắc đen, chiếc túi huyền thoại Palazzo Empire của thương hiệu Versace là phụ kiện không thể thiếu trong một ngày bận rôn hoặc những chuyến lưu diễn xa của Gigi.
Bên ngoài sàn diễn, Gigi Hadid còn chinh phục được vô số trái tim của
[tín đồ thời trang](http://lofficiel.vn/goc-nhin/nhung-cau-noi-hay-truyen-cam-hung-cho-cac-tin-thoi-trang.html) trên thế giới nhờ vào gu thời trang đường phố cực chất. Gigi dẫn đầu nhiều trào lưu ăn mặc trong giới trẻ, trở thành biểu tượng của phong cách thời trang menswear.
Gigi thường lựa chọn những kiểu áo, quần mang màu tối giản và quen thuộc như chiếc quần skinny jeans bụi bặm, quần da khoe chiều cao đáng mơ ước, áo crop top trẻ trung và khoác bomber thời thượng phù hợp với lửa tuổi đôi mươi của mình. Nhưng cô luôn biết cách tạo điểm nhấn cho bộ trang phục bằng những phụ kiện tinh tế như chiếc thắt lưng và vòng cổ choker mang hoạ tiết đặc trưng của
[thương hiệu Versace](http://lofficiel.vn/runway/bo-suu-tap-versace-thu-dong-2016-ready-wear.html).
Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)
Có 0 thành viên đã bình luận

X-Powered-By: Express

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;


markdown:
tải ứng dụng ngay
Bạn muốn hỏi về sản phẩm?
Chi tiết sản phẩm
Đánh giá/phản hồi (0)
Hỏi đáp (0)
Vải kate mệm mịn
From chuẩn
Hàng shop
Chất liệu cao cấp
Nâng cao phong cách của bạn
1.1.1 Sau khi nhận hàng (đơn hàng đã giao/đóng), người mua đánh giá shop trên đơn hàng về:
+ Sản phẩm đúng mô tả
- Người mua chọn từ 1 sao đến 5 sao để thể hiện độ hài lòng về độ chính xác của sản phẩm như shop mô tả
+ Dịch vụ khác (không bắt buộc)
Người mua chọn từ 1 sao đến 5 sao để thể hiện độ hài lòng dịch vụ CSKH cũng như vận chuyển, phần này không tính vào điểm tín
nhiệm của shop, chỉ mang tính chất tham khảo cho các mục đích khác như nâng cấp chất lượng dịch vụ
1.1.2 Cách chuyển "sao" thành điểm đánh giá:
+ Công thức = ∑Số lượt đánh giá Điểm đánh giá
+ Tỷ lệ đánh giá tốt = (Số lượt đánh giá tốt) / (Số lượt đánh giá tốt + Số lượt đánh giá xấu)
+ Tỷ lệ đánh giá bình thường = (Số lượt đánh giá bình thường) / (Tổng số lượt được đánh giá)
+ Tỷ lệ đánh giá xấu = (Số lượt đánh giá xấu) / (Số lượt đánh giá tốt + Số lượt đánh giá xấu)
+ Công thức = (Tổng số điểm 'sao') / (Tổng số lượt đánh giá)
+ Công thức = (Số Shop có điểm đánh giá thấp hơn ) / (Tổng số Shop được đánh giá)
Hotline: 1900 6000
hoặc gửi yêu cầu
tại đây
- Tuyển dụng
Đăng ký nhận thông tin ưu đãi và khuyến mãi khủng từ Sendo.vn
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn
Số ĐKKD: 0312776486 - Ngày cấp: 13/05/2014, được sửa đổi lần thứ 6, ngày 23/05/2016.
Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Email: lienhe@sendo.vn
Được bán bởi các shop do Sendo.vn khảo sát và chứng nhận
Uy tín tuyệt đối, đặt mục tiêu lợi ích khách hàng lên hàng đầu
Shop bán hàng hiệu được chứng minh nguồn gốc + đặt cọc khoản tiền đảm bảo cho hàng hóa kinh doanh
Nhiều sản phẩm lựa chọn từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới
Giá tốt nhất, nhiều khuyến mãi hấp dẫn hằng tuần, tặng điểm SEN khi mua hàng hiệu.
Cam kết hoàn tiền 100% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái.
Đổi trả trong vòng 07 ngày nếu bạn không hài lòng.
Bạn chưa có tài khoản?
Đăng ký ngay

Set-Cookie: SENDO_SESSIONID=p719s08fc75psta2q0f2dmiqp5; path=/; domain=.sendo.vn; HttpOnly


markdown:
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Thanh toán
|
Liên Hệ
Giỏ hàng
(0)
Gioi thieu
Hình ảnh hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Lịch sử hình thành
Giới thiệu công ty
Danh muc
Vật liệu mài mòn
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ đo chính xác
Thiết bị ngành hàn
Điện và thiết bị điện
Bảo hộ lao động
Vệ sinh công nghiệp
Vận chuyển nâng đỡ
Bảo quản đóng gói
Sản phẩm hóa chất
Dụng cụ dùng khí nén
Thiết bị viễn thông
Thiết bị y tế
Xem tất cả
Nha san xuat
3M
Advance
AEG
Agilent
AGP
Aikyo
Alspec
AMP
Amtek
Apech
Asak
Asaki
Barker
BDS
Xem tất cả
Tin tuc
Nha san xuat
Dang nhap
SIÊU THỊ THIẾT BỊ
»
Liên hệ
*
Thông tin cần phải nhập
EMAIL BẠN BÈ
Tên người gửi:
*
Email người gửi:
*
Email người nhận:
*
Nhập lại mã trên
*
CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GTG
2/64C Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3868 6666
Fax: 08 3868 6688
Giấy ĐKKD số: 0303059482 tại TP HCM
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Chính sách bảo mật thông tin
- Chính sách vận chuyển
- Quy trình giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn thanh toán
- Các hình thức mua hàng
- Sơ đồ đường đi
Trụ sở tại Hà Nội:
Địa chỉ: 71 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Điện thoại: 04 3901 6666 - Fax: 04 3910 6666
Tắt [X]
Dụng cụ cầm tay
Chìa lục giác
|
Búa rìu
|
Cảo
|
Cờ lê mỏ lếch
|
Dụng cụ cắt
|
Dụng cụ dùng pin
|
Dụng cụ tổng hợp
|
Êtô
|
Kiềm
|
Ống đếu
|
Tuốt nơ vít
Dụng cụ dùng điện
Máy bào
|
Máy cắt
|
Máy chà nhám
|
Máy cưa
|
Máy đánh bóng
|
Máy đục bê tông
|
Máy khoan
|
Máy mài
|
Súng thổi hơi nóng
Thiết bị điện
Ampe kìm
|
Đo điện trở cách điện
|
Đồng hồ vạn năng
Dụng cụ đo chính xác
Máy đo khoảng cách
|
Dụng cụ cân bằng laser
|
Máy đo nhiệt độ
|
Máy đo độ ẩm
|
Thước kẹp caliper
|
Thước panme
Bảo hộ lao động
Bình chữa cháy
|
Nón | mặt nạ
|
Quạt công nghiệp
|
Thang
|
Quần áo bảo hộ
|
Găng tay bảo hộ
|
Giày ủng bảo hộ
Vận chuyển bảo quản
Con đội
|
Palăng | tời
|
Xe đẩy
|
Thùng đựng dụng cụ
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Tin tức
|
Liên hệ
Đang online :121 - Tổng truy cập : 186,100,113
+ + + + + + + +
Dụng cụ cầm tay nhập khẩu
Dụng cụ điện cầm tay
Dụng cụ đo chính xác

Content-Type: text/html


markdown:
[Thiết bị viễn thông](/danh-muc/thiet-bi-vien-thong-399.sttb)» [Phụ kiện](/danh-sach/phu-kien-402.sttb)» Khay trượt 600
# Khay trượt 600
![Khay trượt 600 Khay trượt 600](../products/khay-truot-600.jpg)
|
|
Mã sản phẩm:
**MIS-600-934**
Tình trạng:
**Đang có hàng**
Bảo hànhh:
12 tháng
Trọng lượng:
10 kg
Giá: 283,000 VNĐ
(Giá đã bao gồm thuế VAT)
Số lượng
Sản phẩm liên quan
-
##### Khay trượt 600Giá:
###### 283,000 VNĐ
-
##### Khay cố định 600Giá:
###### 213,000 VNĐ
-
##### Khay cố định 800Giá:
###### 283,000 VNĐ
-
##### Thanh quản lý cáp 1UGiá:
###### 66,000 VNĐ
-
##### Khay trượt 800Giá:
###### 339,000 VNĐ
THÔNG TIN SẢN PHẨM
## Khay trượt 600
**Khay trượt 600**


markdown:
[Dụng cụ dã ngoại](/danh-muc/dung-cu-da-ngoai-347.sttb)» [Lều bạt](/danh-sach/leu-bat-350.sttb)» Lều sinh hoạt ngoài trời 02
# Lều sinh hoạt ngoài trời 02
![Lều sinh hoạt ngoài trời 02 Lều sinh hoạt ngoài trời 02](../products/leu-sinh-hoat-ngoai-troi-02.jpg)
|
|
Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm:
**CMR-002-014**
Tình trạng:
**Đang có hàng**
Bảo hànhh:
6 tháng
Trọng lượng:
3 kg
Giá:
[Xin liên hệ](/lien-he,.sttb)
(Giá đã bao gồm thuế VAT)
Số lượng
Sản phẩm liên quan
THÔNG TIN SẢN PHẨM
## Lều sinh hoạt ngoài trời 02
- Kích thước 440*440*200
- Vải: polyester 210T, PU3000mm, khung nhôm: 20mm x2


markdown:
**XUẤT XỨ**» Nhật Bản **Mã mua hàng : DKK-313-042**
Giá :3,086,000 VNĐ
**Mã mua hàng : DKK-313-043**
Giá :4,425,000 VNĐ
**Mã mua hàng : DKK-355-044** **Mã mua hàng : DKK-314-045**
Giá :4,381,000 VNĐ
**Mã mua hàng : KAI-020-001** **Mã mua hàng : KAI-032-002** **Mã mua hàng : KAI-602-003** **Mã mua hàng : KAI-355-004** **Mã mua hàng : KAI-300-005** **Mã mua hàng : KAI-010-006** **Mã mua hàng : KAI-320-007** **Mã mua hàng : KAI-500-008**
Giá :7,057,000 VNĐ
**Mã mua hàng : KAI-502-009** **Mã mua hàng : KAI-710-010** **Mã mua hàng : KAI-150-011** **Mã mua hàng : KAI-161-012**
Giá :3,407,000 VNĐ


markdown:
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Thanh toán
|
Liên Hệ
Giỏ hàng
(0)
Gioi thieu
Hình ảnh hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Lịch sử hình thành
Giới thiệu công ty
Danh muc
Vật liệu mài mòn
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ đo chính xác
Thiết bị ngành hàn
Điện và thiết bị điện
Bảo hộ lao động
Vệ sinh công nghiệp
Vận chuyển nâng đỡ
Bảo quản đóng gói
Sản phẩm hóa chất
Dụng cụ dùng khí nén
Thiết bị viễn thông
Thiết bị y tế
Xem tất cả
Nha san xuat
3M
Advance
AEG
Agilent
AGP
Aikyo
Alspec
AMP
Amtek
Apech
Asak
Asaki
Barker
BDS
Xem tất cả
Tin tuc
Nha san xuat
Dang nhap
Nhà sản xuất
» Asaki
Dĩa cắt gỗ (32)
Dĩa cắt khô (2)
Bộ giũa (11)
Giũa dẹp (6)
Giũa mo (6)
Giũa tam giác (5)
Giũa tròn (6)
Dụng cụ dùng pin (4)
Cần chữ T (10)
Cần nối (21)
Típ lục giác (34)
Cần mở thường (35)
Cần tự động (5)
Đầu típ 12 góc (100)
Đầu típ 6 góc (103)
Búa cao su, nhựa (23)
Búa gò (11)
Búa nhổ đinh (5)
Búa đầu tròn (8)
Rìu (1)
Cảo 2 chấu (5)
Cảo 3 chấu (22)
Cờ lê 2 đầu hở (11)
Cờ lê 2 đầu tròn (11)
Cờ lê xích (5)
Mỏ lếch răng (11)
Mỏ lếch thường (26)
Tẩu đuôi chuột (9)
Các loại khác (2)
Chìa lục giác đơn (22)
Bộ chìa lục giác (13)
Cưa gỗ (12)
Cưa sắt (6)
Dao (12)
Dao cắt ống (13)
Kéo (33)
Lưỡi cưa (6)
Mũi đục gỗ (17)
Mũi đục sắt, bê tông (5)
Bộ khóa (15)
Bộ khẩu (24)
Bộ đột lỗ (3)
Kiềm bấm cos (15)
Kiềm cắt (71)
Kiềm cộng lực (10)
Kiềm chết (14)
Kiềm mỏ quạ (7)
Kiềm mở phe (17)
Kiềm mũi nhọn (30)
Kiềm rút đinh (7)
Kiềm tuốt dây (12)
Kiềm đa năng (6)
Kiềm điện (17)
Mũi vít 2 đầu (5)
Tuốc nơ vít 2 cạnh (37)
Tuốc nơ vít 4 cạnh (42)
Tuốc nơ vít tổ hợp (30)
Súng phun sơn (5)
Các loại khác (8)
Máy cắt sắt (3)
Máy chà nhám (1)
Máy mài bàn (19)
Súng thổi hơi nóng (5)
Các loại máy khác (15)
Bật mực (2)
Thước cuộn (58)
Thước vuông (10)
Thước đo góc (1)
Thước kẹp thường (4)
Thước kẹp đồng hồ (1)
Thước kẹp điện tử (1)
Panme đo ngoài (1)
Máy cắt (1)
Máy hàn que (2)
Các loại khác (22)
Ampe kìm (1)
Đồng hồ vạn năng (4)
Nón, mặt nạ (3)
Con đội (38)
Thùng đựng dụng cụ (25)
Bơm nước (3)
Các loại khác (66)
Thước thủy thường (13)
Các thiết bị khác (1)
Thước lăn đường (5)
Dụng cụ cân bằng laser (2)
Mảnh dao (4)
Hệ mét (56)
Dưỡng đo độ dày (6)
Máy dùng cho ôtô (1)
Pa lăng xích kéo tay (22)
Các máy khác (6)
Bộ đục (3)
Giũa vuông (4)
Mũi khoan bê tông (17)
Mũi khoan HSS sắt (40)
Kìm hàn (4)
Mũi khoét lỗ (6)
Kiềm cách điện VDE (1)
Máy khoan bàn, máy khoan từ (12)
Đe cơ khí (8)
Cảo chữ C (9)
Êtô thường (34)
Cảo chữ F (18)
Mô tơ (23)
Mũi khoan kiếng, sứ (15)
Bộ taro ren (2)
CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GTG
2/64C Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3868 6666
Fax: 08 3868 6688
Giấy ĐKKD số: 0303059482 tại TP HCM
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Chính sách bảo mật thông tin
- Chính sách vận chuyển
- Quy trình giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn thanh toán
- Các hình thức mua hàng
- Sơ đồ đường đi
Trụ sở tại Hà Nội:
Địa chỉ: 71 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Điện thoại: 04 3901 6666 - Fax: 04 3910 6666
Tắt [X]
Dụng cụ cầm tay
Chìa lục giác
|
Búa rìu
|
Cảo
|
Cờ lê mỏ lếch
|
Dụng cụ cắt
|
Dụng cụ dùng pin
|
Dụng cụ tổng hợp
|
Êtô
|
Kiềm
|
Ống đếu
|
Tuốt nơ vít
Dụng cụ dùng điện
Máy bào
|
Máy cắt
|
Máy chà nhám
|
Máy cưa
|
Máy đánh bóng
|
Máy đục bê tông
|
Máy khoan
|
Máy mài
|
Súng thổi hơi nóng
Thiết bị điện
Ampe kìm
|
Đo điện trở cách điện
|
Đồng hồ vạn năng
Dụng cụ đo chính xác
Máy đo khoảng cách
|
Dụng cụ cân bằng laser
|
Máy đo nhiệt độ
|
Máy đo độ ẩm
|
Thước kẹp caliper
|
Thước panme
Bảo hộ lao động
Bình chữa cháy
|
Nón | mặt nạ
|
Quạt công nghiệp
|
Thang
|
Quần áo bảo hộ
|
Găng tay bảo hộ
|
Giày ủng bảo hộ
Vận chuyển bảo quản
Con đội
|
Palăng | tời
|
Xe đẩy
|
Thùng đựng dụng cụ
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Tin tức
|
Liên hệ
Đang online :134 - Tổng truy cập : 186,100,573
+ + + + + + + +
Dụng cụ cầm tay nhập khẩu
Dụng cụ điện cầm tay
Dụng cụ đo chính xác


markdown:
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Thanh toán
|
Liên Hệ
Giỏ hàng
(0)
Gioi thieu
Hình ảnh hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Lịch sử hình thành
Giới thiệu công ty
Danh muc
Vật liệu mài mòn
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ đo chính xác
Thiết bị ngành hàn
Điện và thiết bị điện
Bảo hộ lao động
Vệ sinh công nghiệp
Vận chuyển nâng đỡ
Bảo quản đóng gói
Sản phẩm hóa chất
Dụng cụ dùng khí nén
Thiết bị viễn thông
Thiết bị y tế
Xem tất cả
Nha san xuat
3M
Advance
AEG
Agilent
AGP
Aikyo
Alspec
AMP
Amtek
Apech
Asak
Asaki
Barker
BDS
Xem tất cả
Tin tuc
Nha san xuat
Dang nhap
Nhà sản xuất
» Vata
Giũa dẹp (1)
Giũa mo (1)
Giũa tam giác (1)
Giũa tròn (1)
Dụng cụ dùng pin (1)
Cần mở thường (1)
Cần tự động (17)
Cờ lê 2 đầu hở (25)
Mỏ lếch thường (10)
Các loại khác (1)
Bộ chìa lục giác (5)
Dao (1)
Dao cắt ống (3)
Bộ khóa (9)
Bộ khẩu (22)
Bộ đột lỗ (7)
Kiềm bấm cos (7)
Kiềm cắt (6)
Kiềm chết (19)
Kiềm mỏ quạ (6)
Kiềm mở phe (13)
Kiềm mũi nhọn (6)
Kiềm tuốt dây (2)
Kiềm đa năng (1)
Kiềm điện (4)
Tuốc nơ vít 2 cạnh (43)
Tuốc nơ vít 4 cạnh (23)
Tuốc nơ vít tổ hợp (30)
Tuốc nơ vít đầu hoa thị (19)
Máy vặn ốc (3)
Các loại khác (1)
Thước cuộn (3)
Các loại khác (2)
Hệ mét (38)
Giũa vuông (1)
Cờ lê đóng (58)
Kiềm cách điện VDE (18)
Bộ taro ren (2)
CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GTG
2/64C Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3868 6666
Fax: 08 3868 6688
Giấy ĐKKD số: 0303059482 tại TP HCM
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Chính sách bảo mật thông tin
- Chính sách vận chuyển
- Quy trình giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn thanh toán
- Các hình thức mua hàng
- Sơ đồ đường đi
Trụ sở tại Hà Nội:
Địa chỉ: 71 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Điện thoại: 04 3901 6666 - Fax: 04 3910 6666
Tắt [X]
Dụng cụ cầm tay
Chìa lục giác
|
Búa rìu
|
Cảo
|
Cờ lê mỏ lếch
|
Dụng cụ cắt
|
Dụng cụ dùng pin
|
Dụng cụ tổng hợp
|
Êtô
|
Kiềm
|
Ống đếu
|
Tuốt nơ vít
Dụng cụ dùng điện
Máy bào
|
Máy cắt
|
Máy chà nhám
|
Máy cưa
|
Máy đánh bóng
|
Máy đục bê tông
|
Máy khoan
|
Máy mài
|
Súng thổi hơi nóng
Thiết bị điện
Ampe kìm
|
Đo điện trở cách điện
|
Đồng hồ vạn năng
Dụng cụ đo chính xác
Máy đo khoảng cách
|
Dụng cụ cân bằng laser
|
Máy đo nhiệt độ
|
Máy đo độ ẩm
|
Thước kẹp caliper
|
Thước panme
Bảo hộ lao động
Bình chữa cháy
|
Nón | mặt nạ
|
Quạt công nghiệp
|
Thang
|
Quần áo bảo hộ
|
Găng tay bảo hộ
|
Giày ủng bảo hộ
Vận chuyển bảo quản
Con đội
|
Palăng | tời
|
Xe đẩy
|
Thùng đựng dụng cụ
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Tin tức
|
Liên hệ
Đang online :132 - Tổng truy cập : 186,100,600
+ + + + + + + +
Dụng cụ cầm tay nhập khẩu
Dụng cụ điện cầm tay
Dụng cụ đo chính xác


markdown:
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Thanh toán
|
Liên Hệ
Giỏ hàng
(0)
Gioi thieu
Hình ảnh hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Lịch sử hình thành
Giới thiệu công ty
Danh muc
Vật liệu mài mòn
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ dùng điện
Dụng cụ đo chính xác
Thiết bị ngành hàn
Điện và thiết bị điện
Bảo hộ lao động
Vệ sinh công nghiệp
Vận chuyển nâng đỡ
Bảo quản đóng gói
Sản phẩm hóa chất
Dụng cụ dùng khí nén
Thiết bị viễn thông
Thiết bị y tế
Xem tất cả
Nha san xuat
3M
Advance
AEG
Agilent
AGP
Aikyo
Alspec
AMP
Amtek
Apech
Asak
Asaki
Barker
BDS
Xem tất cả
Tin tuc
Nha san xuat
Dang nhap
Sieuthithietbi
»
So sánh
Chọn sản phẩm
[Chọn sản phẩm]
200mm Nivo (level) thanh cân bằng máy Mitutoyo 960-603
Level cân máy 3097Z
600mm Thước thủy Bosch R60
600mm Thước thủy đo nghiêng đặc biệt Bosch GLM 80 + R60
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPRO
48" Thước thủy điện tử 985D-120
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPROM
24" Thước thủy điện tử 985D-60
10" Thước thủy điện tử 985D-25
24" Thước thủy điện tử Bosch DNM 60L
48" Thước thủy điện tử Bosch DNM 120L
16" Thước thủy điện tử Bosch DWM 40L
6" Thước thủy cân máy 98-6
4" Thước thủy cân máy Starret 98-4
8" Thước thủy cân máy 98-8
Level cân máy Moore and Wright MW550-03
Level cân máy Moore and Wright MWELM
Level kỹ thuật số Moore and Wright MW570-01
Level cân máy Insize 4901-150
Level cân máy Insize 4901-200
Level cân máy Insize 4901-250
Level cân máy Insize 4901-300
300mm Level cân máy 98-12
450mm Level cân máy 98-18
Thước đo góc nghiêng Slant 100 Tajima SLT-100
Thước đo góc nghiêng có từ Slant AL200 Tajima SLT-AL200M
16" Thước đo kỹ thuật số Stanley 42-087
16" Thước đo kỹ thuật số Skil 0580
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-317
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-318
Thước nivo điện tử Niigata BB-180
0-90° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-90
0-360° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-360
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-MG
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-ST
0-360° Thước nivo đo tâm Niigata LP-360
350mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76344
450mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76349
600mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76327
Thước thủy đo nghiêng Shinwa 78546
Thước thủy đo nghiêng có nam châm Shinwa 78545
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76447
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76486
200x44x200mm Nivo (level) khung cân bằng máy Mitutoyo 960-703
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond ED-10SPRO
[Chọn sản phẩm]
200mm Nivo (level) thanh cân bằng máy Mitutoyo 960-603
Level cân máy 3097Z
600mm Thước thủy Bosch R60
600mm Thước thủy đo nghiêng đặc biệt Bosch GLM 80 + R60
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPRO
48" Thước thủy điện tử 985D-120
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPROM
24" Thước thủy điện tử 985D-60
10" Thước thủy điện tử 985D-25
24" Thước thủy điện tử Bosch DNM 60L
48" Thước thủy điện tử Bosch DNM 120L
16" Thước thủy điện tử Bosch DWM 40L
6" Thước thủy cân máy 98-6
4" Thước thủy cân máy Starret 98-4
8" Thước thủy cân máy 98-8
Level cân máy Moore and Wright MW550-03
Level cân máy Moore and Wright MWELM
Level kỹ thuật số Moore and Wright MW570-01
Level cân máy Insize 4901-150
Level cân máy Insize 4901-200
Level cân máy Insize 4901-250
Level cân máy Insize 4901-300
300mm Level cân máy 98-12
450mm Level cân máy 98-18
Thước đo góc nghiêng Slant 100 Tajima SLT-100
Thước đo góc nghiêng có từ Slant AL200 Tajima SLT-AL200M
16" Thước đo kỹ thuật số Stanley 42-087
16" Thước đo kỹ thuật số Skil 0580
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-317
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-318
Thước nivo điện tử Niigata BB-180
0-90° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-90
0-360° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-360
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-MG
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-ST
0-360° Thước nivo đo tâm Niigata LP-360
350mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76344
450mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76349
600mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76327
Thước thủy đo nghiêng Shinwa 78546
Thước thủy đo nghiêng có nam châm Shinwa 78545
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76447
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76486
200x44x200mm Nivo (level) khung cân bằng máy Mitutoyo 960-703
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond ED-10SPRO
[Chọn sản phẩm]
200mm Nivo (level) thanh cân bằng máy Mitutoyo 960-603
Level cân máy 3097Z
600mm Thước thủy Bosch R60
600mm Thước thủy đo nghiêng đặc biệt Bosch GLM 80 + R60
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPRO
48" Thước thủy điện tử 985D-120
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond 25SPROM
24" Thước thủy điện tử 985D-60
10" Thước thủy điện tử 985D-25
24" Thước thủy điện tử Bosch DNM 60L
48" Thước thủy điện tử Bosch DNM 120L
16" Thước thủy điện tử Bosch DWM 40L
6" Thước thủy cân máy 98-6
4" Thước thủy cân máy Starret 98-4
8" Thước thủy cân máy 98-8
Level cân máy Moore and Wright MW550-03
Level cân máy Moore and Wright MWELM
Level kỹ thuật số Moore and Wright MW570-01
Level cân máy Insize 4901-150
Level cân máy Insize 4901-200
Level cân máy Insize 4901-250
Level cân máy Insize 4901-300
300mm Level cân máy 98-12
450mm Level cân máy 98-18
Thước đo góc nghiêng Slant 100 Tajima SLT-100
Thước đo góc nghiêng có từ Slant AL200 Tajima SLT-AL200M
16" Thước đo kỹ thuật số Stanley 42-087
16" Thước đo kỹ thuật số Skil 0580
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-317
6" Thước thủy đo độ nghiêng Mitutoyo 950-318
Thước nivo điện tử Niigata BB-180
0-90° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-90
0-360° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-360
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-MG
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-ST
0-360° Thước nivo đo tâm Niigata LP-360
350mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76344
450mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76349
600mm Thước thủy điện tử có nam châm Shinwa 76327
Thước thủy đo nghiêng Shinwa 78546
Thước thủy đo nghiêng có nam châm Shinwa 78545
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76447
Thước đo nghiêng điện tử có nam châm Shinwa 76486
200x44x200mm Nivo (level) khung cân bằng máy Mitutoyo 960-703
Thước thủy đo nghiêng Ebisu Diamond ED-10SPRO
Hình sản phẩm
Nhà sản xuất
Xuất xứ
Giá
Bảo hành
Trọng lượng
Nội dung
8" Thước thủy cân máy 98-8
Starret
Anh
3,516,000 VNĐ
6 tháng
2 kg
Thước thủy cân máy 98-8
- Quy cách : 200mm/8"
Các sản phẩm khác:
- Thước cặp đồng hồ 1201M-200
- Thước cặp đồng hồ 1202M-200
tháng
kg
tháng
kg
CÔNG TY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GTG
2/64C Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3868 6666
Fax: 08 3868 6688
Giấy ĐKKD số: 0303059482 tại TP HCM
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Chính sách bảo mật thông tin
- Chính sách vận chuyển
- Quy trình giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn thanh toán
- Các hình thức mua hàng
- Sơ đồ đường đi
Trụ sở tại Hà Nội:
Địa chỉ: 71 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Điện thoại: 04 3901 6666 - Fax: 04 3910 6666
Tắt [X]
Dụng cụ cầm tay
Chìa lục giác
|
Búa rìu
|
Cảo
|
Cờ lê mỏ lếch
|
Dụng cụ cắt
|
Dụng cụ dùng pin
|
Dụng cụ tổng hợp
|
Êtô
|
Kiềm
|
Ống đếu
|
Tuốt nơ vít
Dụng cụ dùng điện
Máy bào
|
Máy cắt
|
Máy chà nhám
|
Máy cưa
|
Máy đánh bóng
|
Máy đục bê tông
|
Máy khoan
|
Máy mài
|
Súng thổi hơi nóng
Thiết bị điện
Ampe kìm
|
Đo điện trở cách điện
|
Đồng hồ vạn năng
Dụng cụ đo chính xác
Máy đo khoảng cách
|
Dụng cụ cân bằng laser
|
Máy đo nhiệt độ
|
Máy đo độ ẩm
|
Thước kẹp caliper
|
Thước panme
Bảo hộ lao động
Bình chữa cháy
|
Nón | mặt nạ
|
Quạt công nghiệp
|
Thang
|
Quần áo bảo hộ
|
Găng tay bảo hộ
|
Giày ủng bảo hộ
Vận chuyển bảo quản
Con đội
|
Palăng | tời
|
Xe đẩy
|
Thùng đựng dụng cụ
Trang chủ
|
Dịch vụ
|
Catalog
|
Tin tức
|
Liên hệ
Đang online :133 - Tổng truy cập : 186,100,610
+ + + + + + + +
Dụng cụ cầm tay nhập khẩu
Dụng cụ điện cầm tay
Dụng cụ đo chính xác


markdown:
Copy and paste the embed code below.
The code has been copied to your clipboard.
https://www.voanouvel.com/a/3819412.html
e 3èm e dènye pwogram jounen an, avèk nouvèl tou nèf sou Lèzetazini, Ayiti ak rès mond la. Pami segman ki pase ladan yo e ki pa nan lòt pwogram yo, genyen Lavi Ozetazini ak Nouvèl sou Vedèt yo.

X-UA-Compatible: IE=edge

Cache-Control: public, max-age=300

Set-Cookie: SessionID=2930774956.20480.0000; path=/; Httponly; Secure

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Content-Language: ht


markdown:
[](/a/4041162.html)
Các thẩm phán tại tòa án ở Belgade hôm nay ra phán quyết rằng nghi can gây tội ác chiến tranh người Serbia Ratko Mladic có đủ sức khỏe để bị dẫn độ sang trụ sở Tòa án Tội phạm Quốc tế ở La Haye.
Mladic đã được đưa trở lại tòa án ở Belgrade ngày hôm nay sau khi trải qua đêm thứ Năm ở trong tù. Trước đó, con trai ông này là Darko đã tới thăm cha ở trong tù, nơi người cha nói với anh ta rằng ông không phạm tội gây ra tội ác chiến tranh mà ông bị cáo buộc trong cuộc chiến Bosnia.
Darko Mladic cũng nói rằng theo ý anh, cha ông không có đủ sức khỏe để bị chuyển đi nơi khác.
Cựu chỉ huy quân đội người Serb ở Bosnia ra tòa hôm qua sau khi bị bắt ở miền bắc Serbia sau 16 năm lẩn trốn. Sự xuất hiện này bị cắt ngắn vì lý do mà luật sư của ông nói là tình trạng sức khỏe không tốt.
Tòa án LHQ về tội các chiến tranh xảy ra ở Nam Tư cũ đã truy tố ông Mladic hồi năm 1995 vì các tội ác mà ông ta bị nghi đã gây ra hoặc lệnh thực hiện trong ba năm vây hãm thành phố Sarajevo của Bosnia, và vì việc sát hại 8 nghìn đàn ông và trẻ em Hồi giáo Bosnia gần thành phố Srebrenica.
Tòa án Serbia sẽ xác định xem liệu các điều kiện dẫn tới việc dẫn độ ông Mladic tới La Haye có hợp lý hay không. Các giới giới chức Serbia cho biết tiến trình này có thể sẽ phải mất khoảng một tuần.
Nga, một đồng minh của Serbia, đã kêu gọi tiến hành phiên xử một cách công bằng và vô tư. Bộ ngoại giao Nga hôm nay nói rằng phiên xử không nên được sử dụng để kéo dài công việc của tòa án.
Vụ bắt giữ ông Mladic và một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn người Serb gốc Croatia Goran Hadzic là một điều kiện chính trong nỗ lực của Belgrade để trở thành ứng viên xin gia nhập Liên hiệp châu Âu.

Cache-Control: public, max-age=275