text:
Tìm kiếm
liên kết website
xây dựng nông thôn mới
Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.
Ngày đăng: 10:10 30/12/2015 | Lượt xem: 32956
Ngày 25/12/2015, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 8978/VP-NNNT về thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.
Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, về mục tiêu, thực hiện đúng Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra: Đến năm 2020 khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 5 tiêu chí, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương cần rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; rà soát, xây dựng lại tiêu chí nông thôn mới ở mức cao hơn cho các xã, huyện ở các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông mới giai đoạn 2010 - 2015; có các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học, công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.
Đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, bởi xây dựng nông thôn mới (với 19 tiêu chí) chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, góp phần thiết thực phát triển nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Trung ương sẽ cố gắng huy động nguồn lực để cân đối, bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; đồng thời các địa phương cũng phải tính toán cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác...; các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng; huy động các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp đóng góp sức lực, của cải của mình vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí về huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi; tiêu chí về phát triển lực lượng sản xuất ở địa bàn nông thôn gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; các tiêu chí về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...
Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong giai đoạn 2016-2020.
Nguyễn Thị Nhàn - VPUB
các tin khác
- Công tác xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn đạt nhiều kết quả tích cực.
- Đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt - Bí thư Huyện ủy kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại xã Tân Hưng
- Huyện Sóc Sơn tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy
- Đồng chí Vương Văn Bút - Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Minh Trí về chương trình xây dựng NTM
- Đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt -Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Phù Lỗ
- Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại 4 xã Phú Cường, Thanh Xuân, Phù Lỗ, Tiên Dược
- Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Minh về chương trình xây dựng nông thôn mới
- Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phù Linh về chương trình xây dựng nông thôn mới
- Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân Hưng về chương trình xây dựng nông thôn mới
- Phong traò hiến đất tình nguyện ở thôn Tân Phú – Xã Phú Cường
Thông báo
- DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 6-3-2018
- DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 5-3-2018
- DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 02-03-2018
- DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 01-03-2018
- THÔNG BÁO CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN SÓC SƠN
thư viện ảnh
Số lượng truy cập
- Đang truy cập : 227
- Tổng lượng truy cập: 14.928.598

markdown:
# Tìm kiếm
# liên kết website
# xây dựng nông thôn mới
#### Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.
Ngày đăng: 10:10 30/12/2015 | Lượt xem: 32956
Ngày 25/12/2015, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 8978/VP-NNNT về thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.
Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, về mục tiêu, thực hiện đúng Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra: Đến năm 2020 khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 5 tiêu chí, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương cần rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; rà soát, xây dựng lại tiêu chí nông thôn mới ở mức cao hơn cho các xã, huyện ở các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông mới giai đoạn 2010 - 2015; có các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học, công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.
Đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, bởi xây dựng nông thôn mới (với 19 tiêu chí) chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, góp phần thiết thực phát triển nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Trung ương sẽ cố gắng huy động nguồn lực để cân đối, bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; đồng thời các địa phương cũng phải tính toán cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác...; các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng; huy động các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp đóng góp sức lực, của cải của mình vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí về huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi; tiêu chí về phát triển lực lượng sản xuất ở địa bàn nông thôn gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; các tiêu chí về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...
Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong giai đoạn 2016-2020.
**Nguyễn Thị Nhàn - VPUB**
### các tin khác
-
[Công tác xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn đạt nhiều kết quả tích cực.](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/413854.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt - Bí thư Huyện ủy kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại xã Tân Hưng](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6610.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Huyện Sóc Sơn tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6612.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Vương Văn Bút - Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Minh Trí về chương trình xây dựng NTM](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6611.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt -Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Phù Lỗ](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6606.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại 4 xã Phú Cường, Thanh Xuân, Phù Lỗ, Tiên Dược](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6648.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phú Minh về chương trình xây dựng nông thôn mới](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6557.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phù Linh về chương trình xây dựng nông thôn mới](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6547.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Đồng chí Vương Văn Bút -Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân Hưng về chương trình xây dựng nông thôn mới](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6548.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[Phong traò hiến đất tình nguyện ở thôn Tân Phú – Xã Phú Cường](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/8m0cj1TQZEYR/6569.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined) [Xem tất cả](http://socson.hanoi.gov.vn/xay-dung-nong-thon-moi/-/news/all.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
# Thông báo
-
[DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 6-3-2018](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/DdE1DWJRR4UL/1/622988.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 5-3-2018](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/DdE1DWJRR4UL/1/622987.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 02-03-2018](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/DdE1DWJRR4UL/1/622837.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 01-03-2018](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/DdE1DWJRR4UL/1/622836.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
-
[THÔNG BÁO CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN SÓC SƠN](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/DdE1DWJRR4UL/1/600128.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined) [Xem tất cả](http://socson.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/all.html;jsessionid=R7MKLHy8qG4vJeY5j6tN+SRK.undefined)
# thư viện ảnh
# Số lượng truy cập
- Đang truy cập : 227
-
**Tổng lượng truy cập: 14.928.598**


text:
Thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt
Tin Liên Quan
- CBTT về việc thay đổi ĐKKD lần thứ 12
- CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty
- Công bố Báo cáo Tài chính năm 2017
- CBTT: Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát
- Công bố kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Cong bố danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020
- Công bố thông tin bổ sung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

markdown:
- Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
- Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên
# Thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt
### Tin Liên Quan
-
[CBTT về việc thay đổi ĐKKD lần thứ 12](http://songdahoanglien.net/cbtt-ve-viec-thay-doi-dkkd-lan-thu-12/)
-
[CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty](http://songdahoanglien.net/cbtt-ve-viec-thay-doi-nhan-su-cong-ty/)
-
[Công bố Báo cáo Tài chính năm 2017](http://songdahoanglien.net/cong-bo-bao-cao-tai-chinh-nam-2017/)
-
[CBTT: Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát](http://songdahoanglien.net/cbtt-bien-ban-hop-bau-truong-ban-kiem-soat/)
-
[Công bố kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2018](http://songdahoanglien.net/cong-bo-ket-qua-dhdcd-bat-thuong-nam-2018/)
-
[Cong bố danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020](http://songdahoanglien.net/cong-bo-danh-sach-de-cu-ung-cu-tv-hdqt-va-bks-cong-ty-nhiem-ky-2016-2020/)
-
[Công bố thông tin bổ sung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018](http://songdahoanglien.net/cong-bo-thong-tin-bo-sung-chuong-trinh-dhdcd-bat-thuong-nam-2018/)
-
[Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018](http://songdahoanglien.net/tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2018/)
-
[Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018](http://songdahoanglien.net/thong-bao-ngay-chuc-dhdcd-bat-thuong-nam-2018/)

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Connection: close

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Link: <http://songdahoanglien.net/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://songdahoanglien.net/?p=3394>; rel=shortlink

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Người bệnh ăn gì -
16/03
Dưới đây là một số loại quả người bị đau dạ dày không nên ăn.
Dưa hấu và dưa chuột có tính hàn, phần lớn người đau dạ dày là do tỳ vị hư hàn, nếu ăn vào rất có thể sẽ gây đầy bụng và dẫn đến tiêu chảy.
Dứa rất giàu vitamin B1, B2, C, PP, caroten, a-xít hữu cơ và các chất khoáng như sắt, canxi, phốtpho… Nhưng trong dứa cũng có một số enzyme có tác dụng làm tiêu protein, không có lợi cho những người đang bị đau dạ dày, làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày.
Vì thế, nếu mắc bệnh dạ dày, bạn không nên ăn dứa hoặc hạn chế ở mức tối đa. Với người không bị đau dạ dày cũng không nên ăn dứa vào lúc đói. Vì các a-xít hữu cơ của dứa có thể tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây cảm giác nôn nao, khó chịu.
Quả chanh chứa một số axít hữu cơ, gluxit, vitamin C, B1, B2, PP, đường, canxi, phốtpho, sắt... Các thành phần trong chanh có tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch để phân giải thức ăn, tăng nhu động dạ dày ruột, giúp hấp thụ tiêu hóa tốt hơn.
Tuy nhiên, với những người mắc bệnh dạ dày như viêm loét dạ dày tá tràng… tuyệt đối không nên dùng chanh. Vì lượng axít cao trong chanh sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày. Vị chua của chanh sẽ làm dạ dày tăng tiết a-xít gây nên những cơn đau bụng khó chịu.
Quả hồng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, có tác dụng giải nhiệt, nhuận tràng… Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn hồng sau khi đã no vì nhựa của hồng có thể kết hợp với a-xít dạ dày lúc dạ dày trống rỗng, tạo thành những cục nhỏ khó hòa tan. Những cục này nếu nhỏ có thể được thải ra theo đường phân. Nhưng nếu to hơn, không thể ra ngoài được, sẽ đóng thành sỏi trong cơ thể bạn.
Những người có chức năng dạ dày thấp, người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, tiêu hóa không tốt đều được khuyên là không nên ăn hồng. Kể cả với người không bị bệnh dạ dày, cũng chỉ nên ăn một lượng hồng vừa phải và không nên ăn cả vỏ.
Người đau dạ dày không nên ăn đu đủ xanh. Bởi vì đu đủ xanh có khá nhiều nhựa, trong đó có chứa nhiều papain. Thành phần này này làm mòn niêm mạc dạ dày.
Chuối là loại quả nhiều vitamin, chất xơ thực vật và các khoáng chất như kali, magie, natri, có tác dụng bảo vệ da, giúp ngủ ngon, nhuận tràng thông tiểu tiện, nhuận phổi trị ho, thanh nhiệt giải độc... Nhưng chuối có tính hàn, nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra rối loạn chức năng dạ dày - đường ruột, đồng thời gây ra mất cân bằng tỉ lệ giữa các nguyên tố kali, magie, natri, canxi trong cơ thể.
Đặc biệt, với loại chuối tiêu, nếu bạn ăn lúc đói có thể gây cồn cào, đầy bụng, khó tiêu. Những người đã có bệnh viêm dạ dày tá tràng sẽ có cảm giác đau bụng nếu ăn loại chuối này.
Tốt nhất, những người bị đau dạ dày không nên ăn chuối tiêu, nếu thích, có thể ăn chuối tây, chuối cau và tuyệt đối chỉ nên ăn lúc no.
Người bị đau dạ dày không nên ăn các loại hoa quả có tính chua, nó sẽ làm tăng dịch vị của dạ dày. Chính vì vậy, người bệnh tốt hơn hết không nên xoài xanh.
Những đồ ăn cay là kẻ thù số một của dạ dày. Với dạ dày bình thường thì không sao nhưng với dạ dày đang bị tổn thương thì khi chất cay đưa tới dạ dày nó sẽ lập tức kích thích niêm mạc dạ dày khiến cơn đau dạ dày mạnh hơn. Bạn sẽ bị khó tiêu và đầy bụng với loại thức ăn này.
Ảnh minh họa: Internet
Theo
An Nhiên/Vtc.vn
Sống Khỏe
-
06/12
Đau dạ dày, đau đại tràng và rối loạn tiêu hóa đều có những triệu chứng là những đơn đau dai dẳng khiến bạn khó chịu ở vùng bụng.
Sống Khỏe
-
16/12
Lựa chọn đúng loại thực phẩm là vô cùng quan trọng. Nhiều khi chỉ vì không để ý mà ăn phải những loại thực phẩm có hại cho dạ dày.
Sống Khỏe
-
13/03
Xanh (Súp lơ xanh) giàu vitamin C, carotenoid, chất xơ, canxi và folic, giúp phòng ngừa ung thư vú.
Sống Khỏe
-
12/03
Bệnh bướu cổ do thiếu iốt gây nên, có thể phòng ngừa và ngăn chặn bằng cách cải thiện chế độ ăn uống hàng ngày.
Sống Khỏe
-
11/03
Chế độ ăn ít chất béo giúp làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở một số phụ nữ bị ung thư vú, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra điều này.
Sống Khỏe
-
09/03
Khi ốm đau, mệt mỏi, thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.
Loãng xương ở phụ nữ là rất phổ biến sau độ tuổi nhất định. Các xương trở nên mỏng và dần nứt làm tăng nguy cơ loãng xương.
Sống khỏe
-
15 phút trước
Gần đây, trên mạng xã hội đang truyền tai nhau về “nước A” như một loại nước có khả năng chữa được rất nhiều loại bệnh khác nhau một cách kỳ diệu.
Sống khỏe
-
18 phút trước
Vẹo cổ là một bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ từ 0 tới 6 tháng tuổi, tỉ lệ mắc ở trẻ trai và gái gần như là bằng nhau.
Sống khỏe
-
32 phút trước
Sau thời gian bị viêm xoang, não của Marquel Brumley (Mỹ) xuất hiện cục máu đông khiến cậu bé lớp 8 tử vong.
Sống khỏe
-
37 phút trước
Thường xuyên có trong bếp và cũng có rất nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, tuy vậy đối với trẻ em, vật dụng nhỏ xíu này lại tiềm ẩn những nguy cơ đáng sợ.
Sống khỏe
-
39 phút trước
Đã có nhiều trường hợp bị biến chứng như cứng khớp, dính khớp, thậm chí tàn phế vì người dân tự điều trị đau khớp bằng phương pháp truyền miệng.
Xem thêm
01697***656 -
19/03
0932***684 -
19/03
01212***529 -
19/03
Akamaojjpu -
19/03
Trần Hoàng tường vi -
19/03
01696***635 -
19/03
©2015 : SongKhoe.vn - Quy định
sử dụng - Thông tin - Site Map -
Rss
Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel
GP: Số 351/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017
Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải
Hotline: 0965.350.350 – CSKH: 198 (Miễn phí)
Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn
Các thông tin trên SongKhoe.vn chỉ mang tính chất tham khảo, khi áp dụng phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của Bác sĩ.
Chúng tôi tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc tự ý áp dụng các thông tin trên SongKhoe.vn gây ra.

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Theo Suckhoedoisong.vn
>> Xem tất cả thông tin về bệnh Lão hóa da
Xem thêm
©2015 : SongKhoe.vn - Quy định
sử dụng - Thông tin - Site Map -
Rss
Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel
GP: Số 351/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017
Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải
Hotline: 0965.350.350 – CSKH: 198 (Miễn phí)
Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn
Các thông tin trên SongKhoe.vn chỉ mang tính chất tham khảo, khi áp dụng phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của Bác sĩ.
Chúng tôi tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc tự ý áp dụng các thông tin trên SongKhoe.vn gây ra.


text:
Theo Suckhoedoisong.vn
>> Xem
48
nội dung chuyên đề
Video: 32 tư thế yoga
Xem thêm
©2015 : SongKhoe.vn - Quy định
sử dụng - Thông tin - Site Map -
Rss
Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel
GP: Số 351/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017
Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải
Hotline: 0965.350.350 – CSKH: 198 (Miễn phí)
Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn
Các thông tin trên SongKhoe.vn chỉ mang tính chất tham khảo, khi áp dụng phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của Bác sĩ.
Chúng tôi tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc tự ý áp dụng các thông tin trên SongKhoe.vn gây ra.


text:
Dịch vụ sửa bếp từ uy tín tại Hà Nội
Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử – điện lạnh, Trung tâm sửa chữa điện tử điện lạnh Bách Khoa của chúng tôi luôn hướng tới dịch vụ vàng với phương châm “an toàn – chất lượng – giá hợp lý”. Do vậy, chúng tôi đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường trong những năm qua.
Với quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa của Việt Nam cùng với xu thế hội nhập, nhu cầu sử dụng các đồ điện gia dụng ngày càng gia tăng không chỉ ở các thành phố lớn mà còn trở thành đồ dùng không thể thiếu ở các hộ gia đình nông thôn. Với sự phát triển đó, những chuyên gia trong lĩnh vựa sửa chữa đồ gia dụng như chúng tôi đang trở thành trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ đảm đang trong viêc sử lý các sự cố kỹ thuật của thiết bị điện tử, điện lạnh gia dụng.
Chúng tôi nhận sửa bếp từ, bếp điện từ của các hãng sản xuất trong nước, liên doanh và của các hãng nước ngoài như: Midea, Goldsun, Supor, Sunhouse, Chef’s, Sanaky, Fujika, Korea King, Faber, Munchen, Electrolux, BlueStone, SieMatic, Nonan, Panasonic, Sanyo, Osaka… Và ngay cả những sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.
Hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện tử điện lạnh Bách Khoa của chúng tôi để được tư vấn và phục vụ tốt nhất:
Hotline Trung Tâm điều hành: 0912.808.277
LIÊN HỆ SỬA CHỮA CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC HÀ NỘI
làm việc 24/24h cả ngày lễ và chủ nhật
C9 Thanh xuân : 04.39971523 39 Hai Bà Trưng : 04.39947953
18 Nguyễn Hoàng Tôn : 04.85822445 133 Thái Hà: 0994818999
79 Lý Nam Đế: 0993340176 445 Lạc Long Quân: 0912808277
32 Cầu Giấy: 04.39972195 27 Đường Bưởi: 04.39972196
Sửa chữa bếp từ
SỬA CHỮA THAY THẾ BƠM SỤC 0912808277
SỢI ĐỐT MÁY XÔNG HƠI
Chuyên sửa thay sợi đốt máy xông hơi 0912808277
sửa các các bệnh mất nguồn,khống sục,chập cháy,dò rỉ nước,sục yếu,kêu to v.v

markdown:
# Dịch vụ sửa bếp từ uy tín tại Hà Nội
Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử – điện lạnh, Trung tâm sửa chữa điện tử điện lạnh Bách Khoa của chúng tôi luôn hướng tới dịch vụ vàng với phương châm “an toàn – chất lượng – giá hợp lý”. Do vậy, chúng tôi đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường trong những năm qua.
Với quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa của Việt Nam cùng với xu thế hội nhập, nhu cầu sử dụng các đồ điện gia dụng ngày càng gia tăng không chỉ ở các thành phố lớn mà còn trở thành đồ dùng không thể thiếu ở các hộ gia đình nông thôn. Với sự phát triển đó, những chuyên gia trong lĩnh vựa sửa chữa đồ gia dụng như chúng tôi đang trở thành trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ đảm đang trong viêc sử lý các sự cố kỹ thuật của thiết bị điện tử, điện lạnh gia dụng.
Chúng tôi nhận
[sửa bếp từ](http://suabeptutainha.com/), bếp điện từ của các hãng sản xuất trong nước, liên doanh và của các hãng nước ngoài như: Midea, Goldsun, Supor, Sunhouse, Chef’s, Sanaky, Fujika, Korea King, Faber, Munchen, Electrolux, BlueStone, SieMatic, Nonan, Panasonic, Sanyo, Osaka… Và ngay cả những sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.
Hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện tử điện lạnh Bách Khoa của chúng tôi để được tư vấn và phục vụ tốt nhất:
### Hotline Trung Tâm điều hành: 0912.808.277
*LIÊN HỆ SỬA CHỮA CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC HÀ NỘI*
*làm việc 24/24h cả ngày lễ và chủ nhật *
**C9 Thanh xuân** : **04.39971523 ** **39 Hai Bà Trưng :** **04.39947953**
**18 Nguyễn Hoàng Tôn : ** **04.85822445** **133 Thái Hà: ** **0994818999**
**79 Lý Nam Đế: ** **0993340176 ** **445 Lạc Long Quân: ** **0912808277**
**32 Cầu Giấy** __:__ **04.39972195** **27 Đường Bưởi: ** **04.39972196**
###
[Sửa chữa bếp từ](/sua-bep-tu-a34i136.html)
###
[SỬA CHỮA THAY THẾ BƠM SỤC 0912808277 ](/sua-chua-thay-the-bom-suc-a24i124.html)
###
[SỢI ĐỐT MÁY XÔNG HƠI ](/soi-dot-may-xong-hoi-a24i112.html)
###
[ Chuyên sửa thay sợi đốt máy xông hơi 0912808277](/chuyen-sua-thay-soi-dot-may-xong-hoi-0912808277-a24i173.html)
sửa các các bệnh mất nguồn,khống sục,chập cháy,dò rỉ nước,sục yếu,kêu to v.v

WARC-Truncated: length

Server: LiteSpeed

Pragma: no-cache

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Vary: Accept-Encoding


text:
Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế
Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1
11
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế
Mô tả tài liệu
Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế
Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1
11
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090816/dembuonngu/80x100/05301197.jpg)
##
Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=cclvld6pogdi3u8m7ah57k1dh4; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103
lượt xem 80
download
Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
Sự xuất hiện không đối xứng trong hệ thống điện do nhiều nguyên nhân khác nhau như:Do phụ tải: phụ tải một pha là phụ tải không đối xứng điển hình nhất, thí dụ như lò điện, máy hàn, phụ tải vận tải điện, các thiết bị chiếu sáng và các phụ tải ánh sáng sinh hoạt... Các lò hồ quang ba pha nói chung là phụ tải ba pha không đối xứng vì hồ quang trong ba pha thường không đồng đều. Sự phân...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
- Đề án tốt nghiệp Đối xứng hoá lưới điện phân phối
- 1 Đề án ‘’Đối xứng hoá lưới điện phân phối’’ Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KHÔNG ĐỐI XỨNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1.1. Khái quát. & & & & Một hệ thống m véc tơ phẳng hay số phức F1 , F2 ....Fi ....Fm được gọi là đối xứng nếu thoả mãn các điều kiện sau: & Về module: Fi = Const ; (1.1) & 2π Về góc pha: argument Fi = i ; (1.2) m m Khi đó ∑F & i =1 i = 0 , và góc lệch pha giữa hai véc tơ liên tiếp: 2π 2π 2π ϕi = (i + 1) − i= = const . m m m Nếu không thoả mãn (1.1) ta nói hệ thống không đối xứng về module và nếu không thoả mãn (1.2) thì hệ thống không đối xứng về pha. Trong thực tế thường gặp trường hợp hệ thống điện mất đối xứng cả module và về góc pha. & & & Trong hệ thống điện ba pha các véc tơ hay phức số F1 , F2 , F3 có thể là hệ & & & điện áp hay dòng điện của ba pha A, B, C và thường ký hiệu là FA , FB , FC . & & & 2π Nếu như FA = FB = FC và góc lệch pha liên tiếp giữa chúng bằng ta 3 nói hệ thống là đối xứng. & & & & & Nếu lấy FA làm gốc thì có thể viết: FB = a 2 FA và FC = aFA
- 2 1 3 Ở đây: a = ej120 = - +j ; 2 2 1 3 a2 = ej240 = - −j 2 2 & & & Và như vậy khi một hệ thống đối xứng thì cân bằng vì FA + FB + FC = 0 Trong hệ thống điện ba pha thường gặp sự không đối xứng về cả module và về góc pha. 1.2. Nguyên nhân gây mất đối xứng trong hệ thống điện. Sự xuất hiện không đối xứng trong hệ thống điện do nhiều nguyên nhân khác nhau như: - Do phụ tải: phụ tải một pha là phụ tải không đối xứng điển hình nhất, thí dụ như lò điện, máy hàn, phụ tải vận tải điện, các thiết bị chiếu sáng và các phụ tải ánh sáng sinh hoạt... Các lò hồ quang ba pha nói chung là phụ tải ba pha không đối xứng vì hồ quang trong ba pha thường không đồng đều. Sự phân chia phụ tải một pha không đồng đều cho các pha trên lưới cũng là nguyên nhân gây mất đối xứng. - Do bản thân các phần tử ba pha được hoàn thành không đối xứng hoàn toàn như đường dây tải điện ba pha đặt đồng phẳng hay trên đỉnh của các tam giác không đều mà không hoán vị. - Do áp dụng một số chế độ làm việc đặc biệt như các đường dây “2 pha - đất”, “pha - đường ray” chế độ không toàn pha, tức là chế độ đường dây 3 pha chỉ truyền tải điện trên 1 hoặc 2 pha. - Do sự cố ngắn mạch không đối xứng: Ngắn mạch một pha với đất, hai pha với đất hay hai pha với nhau, đứt dây kèm theo ngắn mạch.
- 3 Với những chế độ không đối xứng gây ra bởi ba nguyên nhân đầu gọi là không đối xứng lâu dài, gây ra bởi nguyên nhân sau cùng gọi là không đối xứng ngắn hạn và chỉ tồn tại trong một vài giây. 1.3. Ảnh hưởng của chế độ không đối xứng đến hệ thống điện. Các thiết bị điện trong hệ thống điện được chế tạo để làm việc trong chế độ đối xứng tức là áp dòng ba pha trên chúng phải tương ứng bằng nhau về module, còn góc lệch pha liên tiếp bằng 120o. Nếu như làm việc với hệ áp và dòng điện mất đối xứng, trong quá trình vận hành sẽ gây nên những tác hại đối với các thiết bị điện. 1.3.1. Đối với máy phát điện đồng bộ ba pha. Để đánh giá cụ thể tác hại của chế độ không đối xứng đối với máy phát điện ba pha thường dùng phương pháp thành phần đối xứng. Hiện nay đại bộ phận các máy phát điện đồng bộ làm việc với lưới có trung tính cách điện. Do đó trong chế độ không đối xứng, trong máy phát điện không tồn tại thành phần dòng thứ tự không. Hệ dòng thứ tự thuận sinh ra từ trường quay đồng bộ với rotor nên không quét qua rotor và tác dụng của nó giống như lúc máy phát điện có phụ tải đối xứng bình thường (trong rotor không có dòng cảm ứng xoay chiều mà chỉ có dòng kích thích một chiều). Hệ dòng thứ tự nghịch sinh ra từ trường quay ngược chiều rotor với vận tốc đồng bộ do đó nó quét qua rotor với vận tốc bằng hai lần vận tốc đồng bộ, kết quả là trong các mạch rotor (mạch cuộn dây kích thích khi khép mạch, mạch cuộn cảm, dòng xoáy trong lõi rotor) có dòng cảm ứng tần số 100 Hz. Dòng này gây nên tác dụng nhiệt và cơ đối với máy phát điện đồng bộ. Dòng có tần số cao 100 Hz chạy trong các mạch rotor sẽ gây nên phát nóng phụ, nhất là ở dây tần số cao 100Hz, do hiệu ứng mặt ngoài lớn làm cho sự phát nóng trầm trọng hơn. Đối với các máy phát điện nhiệt điện (rotor
- 4 khối) dòng tần số 100 Hz khá lớn nên gây phát nóng mạnh hơn, còn trong các máy phát thuỷ điện (rotor cực lồi) dòng này có giá trị nhỏ hơn nên sự phát nóng không bằng so với các máy phát nhiệt điện. Dòng tần số 100 Hz gây nên mô men đập mạch (đổi dấu). Như vậy trong chế độ không đối xứng ngoài mô men cơ của tua bin, có hai mô men điện tác dụng lên trục của rotor là: mô men không đổi của dòng thứ tự thuận như lúc có tải đối xứng bình thường và mô men đổi dấu sinh ra bởi dòng thứ tự nghịch. Mô men đổi dấu đập mạch với các tần số 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz... Thực tế ta chỉ xét đến mô men đập mạch tần số 100 Hz vì biên độ của các mô men có tần số càng cao càng nhỏ. Mô men đập mạch khi thì cùng chiều, khi thì ngược chiều với mô men không đổi. Kết quả là mô men đập mạch làm cho máy phát điện bị rung gây nên những ứng suất phụ. Đối với máy phát nhiệt điện rotor khối có độ bền cao nên ảnh hưởng của mô men đổi dấu không đáng kể, còn máy phát thuỷ điện do rotor cực lồi được lắp ghép từ nhiều cực với các lá thép nên ảnh hưởng bởi mô men đổi dấu có tác dụng làm rung đáng kể. 1.3.2. Đối với động cơ không đồng bộ. Cuộn dây ba pha phần tĩnh của động cơ không đồng bộ được đấu tam giác hoặc sao không dây trung tính, do đó trong chế độ không đối xứng phần tĩnh của nó chỉ tồn tại các thành phần dòng thứ tự thuận và thứ tự nghịch. Tác dụng từ trường quay của hệ dòng thứ tự thuận đối với rotor là sinh mô men không đồng bộ như trong chế độ đối xứng bình thường và khi đó dòng rotor có tần số f1s ( s ở đây là độ trượt giữa vận tốc quay của rotor và vận tốc đồng bộ, f1 tần số dòng phần tĩnh). Từ trường quay của dòng thứ tự nghịch quay ngược chiều với rotor nên sinh dòng cảm ứng trong rotor với tần số (2 - s)f1. Điện trở tác dụng tương đối định mức của rotor động cơ không đồng bộ rất nhỏ (R2 = 0,02 ÷ 0,03), điện
- 5 kháng tản từ của rotor cũng chỉ vào khoảng 0,1; trong khi đó điện kháng từ hoá của nó lại rất lớn (Xm = 3 ÷ 4). Do đó điện kháng thứ tự nghịch của động cơ không đồng bộ rất nhỏ và có thể coi như bằng điện kháng ngắn mạch của nó X2 = XN = 0,1 ÷ 0,3 tức là rất nhỏ so với điện kháng thứ tự thuận. Như vậy ngay cả khi điện áp thứ tự nghịch đặt vào rất nhỏ thì trong động cơ không đồng bộ cũng có dòng thứ tự nghịch rất lớn. Trong chế độ không đối xứng đứt một pha phần tĩnh động cơ thì dòng hai pha còn lại gấp 3 lần dòng thứ tự thuận và nếu coi dòng này bằng định mức thì tổn thất công suất trong phần tĩnh hai pha còn lại tăng ba lần, tổn thất trong rotor tăng hai lần. Vì vậy trong chế độ không đối xứng động cơ không đồng bộ phát nóng rất mạnh. Mô men cực đại của động cơ không đồng bộ trong chế độ không đối xứng có thể giảm xuống đến hai lần. 1.3.3. Đối với các phần tử tĩnh. (máy biến áp, đường dây, kháng điện,...) Có thể thấy rằng trong chế độ không đối xứng tổn thất trên đường dây và các phần tử tĩnh khác tăng lên. Thí dụ trong chế độ đối xứng tổn thất ba pha đường dây có dòng điện I, điện trở R là 3I2R. Còn trong chế độ không đối xứng, nếu dòng trong pha này giảm đi ΔI, dòng trong pha kia tăng lên ΔI, còn dòng trong pha thứ ba vẫn bằng I thì tổn thất trên đường dây khi đó là: R[(I + ΔI)2 + (I - ΔI)2 + I2] = R(3I2 + 2ΔI2). Ngoài ra chế độ không đối xứng của đường dây tải điện có thể làm nhiễu các đường dây thông tin ở gần. Trong máy biến áp không đối xứng chịu tác động từ hai phía: không đối xứng về áp các pha tại điểm đấu nối phía sơ cấp và không đối xứng về dòng các pha gây ra bởi phụ tải không đều phía sau máy biến áp. Không đối xứng về áp tại điểm đấu nối sẽ gây không đối xứng điện áp đầu ra máy biến áp, làm tăng không đối xứng về dòng điện. Nhiều trường hợp hệ thống rã tải khi có sự
- 6 trùng lặp về không đối xứng trong cùng pha cả ở phía cấp cho phụ tải và phía đấu nối máy biến áp. Một số trường hợp không đối xứng làm cho máy biến áp khi vận hành bị rung, tổn hao lớn suy hao tuổi thọ. Dòng trong các pha của máy biến áp không cân bằng gây nên sự chênh lệch nhiệt độ các cuộn dây pha riêng biệt. Trong trường hợp không đối xứng về dòng điện làm cho nhiệt độ cuộn dây tăng quá giới hạn cho phép. Nhiều khi gây ra cháy máy biến áp trong khi máy vẫn đang làm việc trong giới hạn tải cho phép. Chế độ không đối xứng có thể làm quá tải các tụ bù, tụ lọc của thiết bị chỉnh lưu, phản chỉnh lưu, làm phức tạp bảo vệ rơ le và tự động hoá. 1.4. Kết luận. Qua trên thấy rằng tác hại chủ yếu của chế độ không đối xứng là đối với các máy điện quay, đặc biệt là với các động cơ không đồng bộ. Vì những lý do trên trong trường hợp cần thiết phải thực hiện đối xứng hoá hệ thống, tức là làm cho hệ thống trở lại đối xứng. Đối xứng hoá là biện pháp kỹ thuật để đảm bảo chất lượng điện năng. Trong luận văn này sẽ đề xuất, tính toán và phân tích một số biện pháp đối xứng hoá.
- 7 Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ KHÔNG ĐỐI XỨNG 2.1. Đặt vấn đề. Qua phần trình bày trên ta thấy có rất nhiều nguyên nhân gây ra chế độ không đối xứng trong hệ thống điện và tác hại do chế độ không đối xứng gây ra đối với các phần tử, thiết bị điện là rất lớn. Vậy ta cần có những phương pháp nghiên cứu cụ thể, ứng dụng vào tính toán chế độ không đối xứng trong hệ thống điện. Có thể liệt kê một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thành phần đối xứng. - Phương pháp các thành phần không đối xứng. - Phương pháp các thành phần khác. - Phương pháp toạ độ pha. Cũng có thể kết hợp các phương pháp trên với các phương pháp sau: - Phương pháp sơ đồ thay thế phức hợp. - Phương pháp xếp chồng. - Phương pháp dịch chuyển điểm đứt. - Phương pháp thứ tự thuận mở rộng.
- 8 Dưới đây sẽ trình bày vắn tắt nội dung cơ bản của phương pháp thành phần đối xứng được sử dụng trong tính toán luận văn. 2.2. Phương pháp thành phần đối xứng. 2.2.1. Nội dung cơ bản. Để giải bài toán không đối xứng có thể viết phương trình Kirchoff cho từng pha rồi giải phối hợp với nhau. Tuy nhiên khi đó ta cần phải tính đến hỗ cảm giữa các pha trong chế độ không đối xứng, điều này làm cho bài toán trở nên phức tạp vì hỗ cảm giữa các pha phụ thuộc vào độ không đối xứng dòng trong ba pha mà đây lại là những ẩn số cần tìm của bài toán. Khi sử dụng phương pháp thành phần đối xứng ta sẽ tránh được những khó khăn nêu trên. Nội dung cơ bản của phương pháp là phân tích một hệ thống không đối xứng thành ba hệ đối xứng thành phần. & & & Có hệ FA ; FB ; FC không đối xứng (Có thể là dòng điện hoặc điện áp) ta phân tích thành ba hệ đối xứng thành phần: 10) Hệ thống đối xứng thành phần thứ tự thuận: FA1 , FB1 , FC1 . & & & Đây là hệ tồn tại khi hệ thống điện làm việc bình thường mà ta đã biết các tính chất của nó. 20) Hệ thống đối xứng thành phần thứ tự nghịch: FA2 , FB 2 , FC 2 . & & & Hệ này chỉ khác hệ thuận ở thứ tự pha là ngược lại. 30) Hệ thống đối xứng thứ tự không: FA0 , FB 0 , FC 0 . & & & Hệ này khác hẳn hai hệ trên là chúng có module bằng nhau và đồng pha với nhau. Việc phân tích một hệ thống không đối xứng ra các hệ đối xứng thành phần phải đảm bảo các điều kiện sau:
- 9 & & & & FA = FA1 + FA2 + FA0 ⎫ & & & & ⎪ FB = FB1 + FB 2 + FB 0 ⎬ (2.1) & & & & ⎪ FC = FC1 + FC 2 + FC 0 ⎭ Trong đó: & [ 1 & & & FA1 = FA + aFB + a 2 FC 3 ]⎫ ⎪ ⎪ & 1 & [ & & FA 2 = FA + a 2 FB + aFC 3 ]⎪ ⎬ (2.2) ⎪ & 1 & [ & FA0 = FA + FB + FC 3 & ] ⎪ ⎪ ⎭ Nếu lấy đại lượng pha A làm gốc, theo tính chất của các hệ đối xứng thành phần có thể viết như sau: - & Hệ thuận lấy FA1 làm gốc thì: & & ⎪ FB1 = a 2 FA1 ⎫ (2.3) & & ⎬ FC1 = aFA1 ⎪ ⎭ - & Hệ nghịch lấy FA2 làm gốc thì: & & ⎫ FB 2 = aFA2 ⎪ (2.4) & & ⎬ FC 2 = a 2 FA2 ⎪ ⎭ - Với hệ thứ tự không ta có: & & & & FA0 = FB 0 = FC 0 = F0 Khi đó có thể viết: & & & & FA = FA1 + FA2 + FA0 ⎫ & 2 & & & ⎪ FB = a FA1 + aFA2 + FA0 ⎬ (2.5) & & & & ⎪ FC = aFA1 + a 2 FA2 + FA0 ⎭ Hoặc có thể viết dưới dạng ma trận: & ⎡ FA ⎤ ⎡ 1 1 & 1⎤ ⎡ F A1 ⎤ ⎢& ⎥ ⎢ 2 ⎢& ⎥ ⎢ FB ⎥ = ⎢ a a 1⎥ ⎢ F A 2 ⎥ ⎥ (2.6) ⎢ FC ⎥ ⎢ a & a2 1⎥ ⎢ F A0 ⎥ & ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
- 10 Nếu dùng ma trận thì (2.2) có thể viết như sau: & ⎡ FA1 ⎤ ⎡1 a & a 2 ⎤ ⎡ FA ⎤ ⎢ & ⎥ 1⎢ ⎥⎢ & ⎥ ⎢ FB1 ⎥ = 3 ⎢1 a 2 a ⎥ ⎢ FB ⎥ (2.7) ⎢ FC1 ⎥ & ⎢1 1 1 ⎥ ⎢ FC ⎥ & ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ 2.2.2. Một vài tính chất của các hệ đối xứng thành phần. 10) Hệ thứ tự thuận và hệ thứ tự nghịch là hệ đối xứng và cân bằng vì: & & & FA1 + FB1 + FC1 = 0 & & & FA 2 + FB 2 + FC 2 = 0 20) Hệ thứ tự không là hệ đối xứng nhưng không cân bằng vì: & & & & FA0 + FB 0 + FC 0 = 3F0 ≠ 0 30) Bản thân hệ điện áp dây luôn luôn có tổng bằng không do đó hệ này không chứa thành phần thứ tự không ngay cả khi không đối xứng. 40) Trong hệ thống điện ba pha ba dây trung tính không nối đất, trong chế độ không đối xứng không tồn tại dòng thứ tự không. 50) Dòng chạy trong đất của hệ thống ba pha không đối xứng bằng tổng hình học dòng ba pha không đối xứng. 2.2.3. Mô hình toán học cơ bản của phương pháp thành phần đối xứng. Qua trên ta thấy rằng việc thay thế giải một bài toán ba pha không đối xứng thành ba bài toán với các đại lượng đối xứng thành phần đơn giản hơn, sau đó xếp chồng kết quả lại. Trong phương pháp thành phần đối xứng ta phân tích áp và dòng ra các thành phần đối xứng đó là: thứ tự thuận, thứ tự nghịch, thứ tự không. Ta có biểu thức quan hệ giữa áp và dòng không đối xứng tương ứng với áp và dòng đối xứng thành phần như sau: (U U U ) = (U & & & A B C & A1 U B1U C1 ) + (U A 2U B 2U C 2 ) + (U A0U B 0U C 0 ); & & & & & & & & (I& I& I& ) = (I& I& A B C I ) + (I I I ) + (I I I ) & A1 B1 C 1 & & & A2 B 2 C 2 & & & A0 B 0 C 0
- 11 Các thành phần thuận của áp và dòng liên hệ với nhau qua biểu thức sau: & & & U A1 = E A1Σ − I A1 Z1Σ (2.13.a). Trong đó: & E A1Σ : Suất điện động đẳng trị mạch điện thành phần thứ tự thuận. Z 1Σ : Tổng trở đẳng trị đối với thành phần thứ tự thuận. Đó là tổng trở của chế độ làm việc đối xứng bình thường. Tương tự như trên ta lập được phương trình liên hệ giữa dòng với áp tương ứng của hệ thứ tự nghịch và thứ tự không như sau: & & U A2 = 0 − I A2 Z 2Σ ; (2.13.b) & & U A0 = 0 − I A0 Z 0 Σ ; (1.13.c) Các biểu thức (2.13.b), (2.13.c) có dạng giống như (2.13.a) nhưng các sức điện động đẳng trị thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không bằng không. Trong biểu thức (2.13.b), (2.13.c) thì Z 2 Σ , Z 0Σ tương ứng là các tổng trở đối với dòng thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không. Các tổng trở này khác với Z 1Σ . Qua trên ta lập được quan hệ giữa dòng và áp của các thành phần tương ứng của pha A với nhau như sau: & & & U A1 = E A1Σ − I A1 Z 1Σ ;⎫ & & ⎪ U A2 = 0 − I A2 Z 2Σ ; ⎬ (2.14) & & ⎪ U A0 = 0 − I A 0 Z 0 Σ ; ⎭ Từ (2.14) ta có thể lập được sơ đồ thay thế đối với thành phần thứ tự thuận, nghịch, không như hình 2.1 (a,b,c). EA1Σ Z Σ I U Z2Σ IA2 UA2 Z0Σ IA0 1 A1 A1 UA0 a b c Hình 2.1
- 12 Coi Z1Σ = jX 1Σ ; Z 2Σ = jX 2Σ ; Z 0Σ = jX 0Σ thì hệ phương trình (2.14) có thể viết lại như sau: . . . ⎫ U A1 = E A1Σ − I A1 jX 1Σ ⎪ . . ⎪ U A 2 = 0 − I A 2 jX 2 Σ ⎬ (2.15) . . ⎪ U A0 = 0 − I A0 jX 0 Σ ⎪ ⎭ Ở đây: X1Σ, X2Σ, X0Σ là điện kháng đẳng trị của sơ đồ thứ tự thuận, nghịch, không. Hệ phương trình (2.15) gồm có 6 ẩn: ba ẩn điện áp (U A1 ,U A2 ,U A0 ) và ba & & & ẩn dòng (I&A1 , I&A2 , I&A0 ) . Vậy mà hệ chỉ có ba phương trình nên chưa giải được. Như vậy để giải (2.15) cần phải lập thêm ba phương trình nữa căn cứ vào điều kiện bờ (giới hạn) tại chỗ không đối xứng. Hệ (2.15) cùng ba phương trình viết theo điều kiện bờ, cho phép xác định được các thành phần đối xứng của dòng và áp pha A. Để tìm thành phần đối xứng của dòng và áp các pha khác, sử dụng các công thức (2.3) và (2.4). Để tìm dòng và áp toàn phần trong các pha sử dụng công thức (2.5). Như vậy pha A được gọi là pha tính toán (chỉ tính pha A rồi suy ra các pha còn lại). Từ hệ phương trình (2.15) Thấy dòng thứ tự nào gây nên áp giáng thứ tự đó. 2.2.4. Tổng trở đối với dòng thứ tự nghịch và không của các phần tử trong hệ thống điện. Tổng trở của các phần tử đối với dòng thành phần thứ tự thuận trong sơ đồ thay thế chính là tổng trở của chúng trong chế độ làm việc bình thường đã biết.
- 13 Thành phần thứ tự nghịch chỉ khác hệ thành phần thứ tự thuận ở thứ tự pha. Do đó đối với các phần tử tĩnh như máy biến áp, kháng điện, đường dây... thì tổng trở thứ tự thuận bằng thứ tự nghịch vì hỗ cảm giữa các phần tử này không phụ thuộc vào thứ tự pha: Z1 = Z2. Với các phần tử quay như máy điện quay thì Z1 ≠ Z2. Tổng trở đối với dòng thứ tự không Z0 nói chung khác Z1 và Z2 trừ khi giữa các pha không có hỗ cảm. 2.2.4.1. Máy phát điện đồng bộ. Tổng trở thứ tự nghịch: Dòng thứ tự nghịch sinh ra từ trường quay ngược với rotor nên nó có vận tốc tương đối với rotor và bằng 2ω (ω - vận tốc đồng bộ). Trong thực tế thường chỉ kể đến điện kháng thứ tự nghịch, còn điện trở có thể bỏ qua. Đối với máy phát điện không cuộn cản: trong khi từ trường thứ tự nghịch quét rotor với vận tốc 2ω thì từ trở đối với nó biến đổi không ngừng. Khi trục từ thông thứ tự nghịch trùng với trục dọc thì X 2 = X d' và khi trùng trục ngang thì X 2 = X q' . Tại các vị trí khác X2 lấy các giá trị trung gian. Thực tế X2 được lấy bằng giá trị trung bình X 2 = X d' X q' . 1 Đối với máy phát điện có cuộn cản: X 2 = ( X d'' + X q'' ) 2 Trong tính toán gần đúng đối với: - Máy phát điện không cuộn cản X 2 = 1,45 X d' - Máy phát điện có cuộn cản X 2 = 1,22 X d'' Tổng trở thứ tự không: Nếu máy phát điện trung tính cách điện hoàn toàn thì điện kháng thứ tự không của nó X 0 = ∞ .
- 14 Khi trung tính nối đất (trực tiếp hay qua tổng trở) thì dòng thứ tự không đi qua ba pha của stato đến trung tính rồi xuống đất. Dòng thứ tự không trong ba pha stato đồng pha với nhau về thời gian nên nó sinh ra từ thông đập mạch trong cả ba pha. Nhưng do ba cuộn dây của ba pha đặt lệch nhau trong không gian 1200 nên từ thông tổng thứ tự không trong khe hở giữa rotor và stato bằng không. Vì vậy hệ dòng thứ tự không chỉ sinh ra từ thông tản ở stato. Điện kháng thứ tự không của máy phát điện phụ thuộc vào cách quấn dây của stato và bằng X0 = (0,15 ÷ 0,6)Xd’. Trong tính toán nếu không kể đến sự bão hoà của lõi thép thì X0 và X2 của máy phát điện là những hằng số. 2.2.4.2. Phụ tải tổng hợp. Trong hệ thống điện động cơ điện không đồng bộ chiếm phần lớn trong phụ tải tổng hợp, cho nên coi điện kháng thứ tự nghịch của phụ tải tổng hợp là điện kháng của động cơ điện không đồng bộ và lấy bằng điện kháng ngắn mạch của nó. Cuộn dây stato của động cơ không đồng bộ được nối tam giác hoặc sao không dây trung tính nên I0 không tồn tại trong động cơ không đồng bộ, tức là đối với nó X0 = ∞. 2.2.4.3. Máy biến áp. Điện kháng thứ tự nghịch của máy biến áp bằng điện kháng thứ tự thuận của nó vì hỗ cảm giữa sơ cấp và thứ cấp không phụ thuộc vào thứ tự pha. Điện kháng thứ tự không của máy biến áp phụ thuộc vào tổ nối dây của chúng. Có thể thấy cuộn dây nối sao không nối đất của máy biến áp có tổng trở thứ tự không bằng ∞. 2.2.4.4. Đường dây tải điện.
- 15 Điện kháng thứ tự nghịch của đường dây tải điện bằng điện kháng thứ tự thuận của nó vì hỗ cảm giữa các pha đường dây không phụ thuộc vào thứ tự pha. Dòng thứ tự không chạy trong ba pha đồng pha với nhau nên hỗ cảm giữa các pha đường dây cũng đồng pha với nhau làm cho điện kháng thứ tự không của nó lớn hơn so với điện kháng thứ tự thuận và nghịch. Tổng trở thứ tự không phụ thuộc kết cấu đường dây, số mạch song song, vị trí điểm ngắn mạch. 2.3. Phương pháp sơ đồ phức thay thế. Từ hệ phương trình cơ bản (2.14) lập được sơ đồ thay thế đối với mỗi thành phần đối xứng (hình 2.1), trong đó thể hiện dòng thứ tự nào đi trong mạch thứ tự đó và chỉ có sơ đồ thứ tự thuận có nguồn. Ta trình bày lại dưới dạng sơ đồ khối, ta tách điểm không đối xứng trong các mạch ( thứ tự thuận, thứ tự nghịch, thứ tự không) với các áp và dòng tại chỗ không đối xứng; trong sơ đồ thuận EG và ZG là sức điện động và tổng trở của nguồn (hình 2.2). I1 I2 I0 M1 M2 M0 ZG U1 U2 U0 EG N1 N2 N0 a b c 2.3.1. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch không đối xứng. Hình 2.2 Khi xảy ra ngắn mạch không đối xứng trạng thái các pha xảy ra không giống nhau. Để thuận tiện cho việc tính toán luôn chọn lấy pha A làm pha tính toán, khi đó pha tính toán phải là pha đặc biệt. Với điều qui ước trên, khi xảy ra ngắn mạch một pha cần chọn pha ngắn mạch là pha A, còn khi xảy ra ngắn mạch hai pha hoặc hai pha nối đất, pha ngắn mạch cần chọn là hai pha B và C. như hình 2.3.
- 16 A A A B B B C C C IA IB IC IA IB IC IA IB IC a b c Hình 2.3 2.3.1.1. Sơ đồ thay thế khi ngắn mạch hai pha với nhau (N(2)). Ta chọn ngắn mạch hai pha B và C hình 2.3.a, khi đó pha A trở thành pha đặc biệt. Tại chỗ ngắn mạch theo điều kiện giới hạn có : & IA = 0 ⎫ & & ⎪ Ib = −IC ⎬ (2.16) & & ⎪ U B = UC ⎭ Ở đây U A ,U B ,U C là điện áp các pha, I&A ; I&B ; I&C là dòng tại chỗ ngắn mạch. & & & Dòng trong các pha ngắn mạch rất lớn nên ta coi dòng trong các pha không ngắn mạch bằng không. Giải kết hợp ba phương trình (2.16) với ba phương trình (2.14) sẽ tìm được các đại lượng thành phần: & 1 & & & I A 0 = ( I A + I B + I C ) = 0. 3 Do đó & & U A0 = 0 − jI A0 Z 0Σ = 0; Từ & & & & I A = I A1 + I A2 + I A0 Mà có & & I A1 = I A2 (2.17) & & Mặt khác U B = U C nên có thể viết: & 1 & 3 ( & & 1 & 3 ) ( & U A1 = U A + aU B + a 2U C = U A + (a + a 2 )U B )⎫ ⎪ ⎪ ⎬ (2.18) & 1 & ( & & 1 & ) ( & U A1 = U A + a 2U B + aU C = U A + (a 2 + a )U B ) ⎪ ⎪ 3 3 ⎭
- 17 Từ đó ta có: & & U A1 = U A2 (2.19) Từ các công thức (2.17) và (2.19) có sơ đồ phức thay thế như hình 2.4. Giải hệ (2.16) cùng (2.14) được: & E1Σ & I A1 = (2.20) Z 1Σ + Z 2Σ M1 ZG U1 E1Σ N1 M2 U2 N2 Hình 2.4 2.3.1.2. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch một pha với đất. Ta xét ngắn mạch một pha (A) hình 2.3.b. Khi đó pha tính toán A là pha đặc biệt. Tại chỗ ngắn mạch có: & ⎫ IB = 0 ⎪ & ⎪ IC = 0 ⎬ (2.21) . ⎪ U A = 0. ⎪ ⎭ Phân tích theo các thành phần đối xứng được: & & & 1& ⎫ I A1 = I A2 = I A0 = I A ⎪ 3 ⎬ (2.22) U A1 + U A2 + U A0 = 0 ⎪ & & & ⎭ Giải hệ (2.21) cùng với hệ (2.14) được:
- 18 & E A1Σ & I A1 = Z 1Σ + Z 2Σ + Z 0Σ Từ hình (2.22) ta có sơ đồ phức thay thế như hình 2.5. I1 M1 ZG U1 E1Σ N1 I2 M2 U2 N2 I0 M0 U0 N0 Hình 2.5 2.3.1.3. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch hai pha với đất. Khi ngắn mạch hai pha (B, C) với đất trên hình (2.3.c) có các điều kiện bờ: & IA = 0 ⎫ & ⎪ UB = 0 ⎬ (2.23) & ⎪ U C = 0.⎭ Dựa vào công thức (2.14) và (2.23) có:
- 19 & & & 1 & ⎫ U A1 = U A2 = U A0 = U A ⎪ 3 ⎬ (2.24) & = −I + I & & ⎪ I A1 A2 A0 ⎭ Giải hệ (2.23) cùng với (2.24) được: & E1Σ & I A1 = Z 1Σ + ( Z 2 Σ // Z 0 Σ ) Từ (2.24) ta có sơ đồ phức thay thế như hình 2.6. I1 M1 ZG U1 E1Σ N1 I2 M2 U2 N2 I0 M0 U0 N0 2.3.2. Sơ đồ phức thay thế khi sự cố đứt dây. Hình 2.6 Khi sự cố đứt dây, tại chỗ đứt dây sinh ra một hiệu áp và pha bị đứt không có dòng điện. Ta cũng phân các hiệu áp và dòng tại chỗ đứt thành các thành phần đối xứng. Khi một hay hai pha bị đứt sơ đồ thay thế đối với các thành phần thứ tự có thể vẽ như hình 2.7. Các phương trình cơ bản: & & & ΔU 1 = E1Σ − I 1 Z 1Σ ⎫ & & ⎪ ΔU 2 = − I 2 Z 2 Σ ⎬ (2.25) & = −I Z . ⎪ ΔU 0 & 0 0Σ ⎭
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI /TCCS
67 p | 1354 | 861
-
Đồ án tốt nghiệp - Điều khiển động cơ điện một chiều
87 p | 1529 | 760
-
Đồ án tốt nghiệp :Thiết kế mạng lưới điện
152 p | 1016 | 644
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn.
57 p | 529 | 292
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư Green Wave
84 p | 209 | 127
-
Luận văn tốt nghiệp đại học: Bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT
192 p | 297 | 101
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tử viễn thông: Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet
40 p | 208 | 95
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 2
13 p | 164 | 78
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 3
11 p | 182 | 73
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 4
11 p | 143 | 64
-
Đề tài: “ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP - Tìm hiểu về tấn công trên mạng dùng kỹ thuật DOS DDOS (Denial of Service Distributed Denial Of Service ) và đưa ra một số chính sách phòng chống”
16 p | 151 | 60
-
Đồ án tốt nghiệp Công nghệ viễn thông: Tìm hiểu về điện thoại thông minh
86 p | 101 | 54
-
Đồ án tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp Mimo
63 p | 99 | 48
-
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng thư viện điện tử công suất và truyền động điện trên Matlab
49 p | 105 | 47
-
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium
61 p | 73 | 34
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV
98 p | 56 | 25
-
Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan trang bị điện tàu 700TEU - đi sâu nghiên cứu tính toán công suất động cơ thực hiện truyền động điện neo
84 p | 41 | 13

markdown:
# Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103
lượt xem 80
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100319/tanlang/80x100/doi_xunghoa_luoidien_103_8044.jpg)
##
Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Sự xuất hiện không đối xứng trong hệ thống điện do nhiều nguyên nhân khác nhau như:Do phụ tải: phụ tải một pha là phụ tải không đối xứng điển hình nhất, thí dụ như lò điện, máy hàn, phụ tải vận tải điện, các thiết bị chiếu sáng và các phụ tải ánh sáng sinh hoạt... Các lò hồ quang ba pha nói chung là phụ tải ba pha không đối xứng vì hồ quang trong ba pha thường không đồng đều. Sự phân...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Đề án tốt nghiệp - Đối xứng hoá lưới điện phân phối
- Đề án tốt nghiệp Đối xứng hoá lưới điện phân phối
- 1 Đề án ‘’Đối xứng hoá lưới điện phân phối’’ Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KHÔNG ĐỐI XỨNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1.1. Khái quát. & & & & Một hệ thống m véc tơ phẳng hay số phức F1 , F2 ....Fi ....Fm được gọi là đối xứng nếu thoả mãn các điều kiện sau: & Về module: Fi = Const ; (1.1) & 2π Về góc pha: argument Fi = i ; (1.2) m m Khi đó ∑F & i =1 i = 0 , và góc lệch pha giữa hai véc tơ liên tiếp: 2π 2π 2π ϕi = (i + 1) − i= = const . m m m Nếu không thoả mãn (1.1) ta nói hệ thống không đối xứng về module và nếu không thoả mãn (1.2) thì hệ thống không đối xứng về pha. Trong thực tế thường gặp trường hợp hệ thống điện mất đối xứng cả module và về góc pha. & & & Trong hệ thống điện ba pha các véc tơ hay phức số F1 , F2 , F3 có thể là hệ & & & điện áp hay dòng điện của ba pha A, B, C và thường ký hiệu là FA , FB , FC . & & & 2π Nếu như FA = FB = FC và góc lệch pha liên tiếp giữa chúng bằng ta 3 nói hệ thống là đối xứng. & & & & & Nếu lấy FA làm gốc thì có thể viết: FB = a 2 FA và FC = aFA
- 2 1 3 Ở đây: a = ej120 = - +j ; 2 2 1 3 a2 = ej240 = - −j 2 2 & & & Và như vậy khi một hệ thống đối xứng thì cân bằng vì FA + FB + FC = 0 Trong hệ thống điện ba pha thường gặp sự không đối xứng về cả module và về góc pha. 1.2. Nguyên nhân gây mất đối xứng trong hệ thống điện. Sự xuất hiện không đối xứng trong hệ thống điện do nhiều nguyên nhân khác nhau như: - Do phụ tải: phụ tải một pha là phụ tải không đối xứng điển hình nhất, thí dụ như lò điện, máy hàn, phụ tải vận tải điện, các thiết bị chiếu sáng và các phụ tải ánh sáng sinh hoạt... Các lò hồ quang ba pha nói chung là phụ tải ba pha không đối xứng vì hồ quang trong ba pha thường không đồng đều. Sự phân chia phụ tải một pha không đồng đều cho các pha trên lưới cũng là nguyên nhân gây mất đối xứng. - Do bản thân các phần tử ba pha được hoàn thành không đối xứng hoàn toàn như đường dây tải điện ba pha đặt đồng phẳng hay trên đỉnh của các tam giác không đều mà không hoán vị. - Do áp dụng một số chế độ làm việc đặc biệt như các đường dây “2 pha - đất”, “pha - đường ray” chế độ không toàn pha, tức là chế độ đường dây 3 pha chỉ truyền tải điện trên 1 hoặc 2 pha. - Do sự cố ngắn mạch không đối xứng: Ngắn mạch một pha với đất, hai pha với đất hay hai pha với nhau, đứt dây kèm theo ngắn mạch.
- 3 Với những chế độ không đối xứng gây ra bởi ba nguyên nhân đầu gọi là không đối xứng lâu dài, gây ra bởi nguyên nhân sau cùng gọi là không đối xứng ngắn hạn và chỉ tồn tại trong một vài giây. 1.3. Ảnh hưởng của chế độ không đối xứng đến hệ thống điện. Các thiết bị điện trong hệ thống điện được chế tạo để làm việc trong chế độ đối xứng tức là áp dòng ba pha trên chúng phải tương ứng bằng nhau về module, còn góc lệch pha liên tiếp bằng 120o. Nếu như làm việc với hệ áp và dòng điện mất đối xứng, trong quá trình vận hành sẽ gây nên những tác hại đối với các thiết bị điện. 1.3.1. Đối với máy phát điện đồng bộ ba pha. Để đánh giá cụ thể tác hại của chế độ không đối xứng đối với máy phát điện ba pha thường dùng phương pháp thành phần đối xứng. Hiện nay đại bộ phận các máy phát điện đồng bộ làm việc với lưới có trung tính cách điện. Do đó trong chế độ không đối xứng, trong máy phát điện không tồn tại thành phần dòng thứ tự không. Hệ dòng thứ tự thuận sinh ra từ trường quay đồng bộ với rotor nên không quét qua rotor và tác dụng của nó giống như lúc máy phát điện có phụ tải đối xứng bình thường (trong rotor không có dòng cảm ứng xoay chiều mà chỉ có dòng kích thích một chiều). Hệ dòng thứ tự nghịch sinh ra từ trường quay ngược chiều rotor với vận tốc đồng bộ do đó nó quét qua rotor với vận tốc bằng hai lần vận tốc đồng bộ, kết quả là trong các mạch rotor (mạch cuộn dây kích thích khi khép mạch, mạch cuộn cảm, dòng xoáy trong lõi rotor) có dòng cảm ứng tần số 100 Hz. Dòng này gây nên tác dụng nhiệt và cơ đối với máy phát điện đồng bộ. Dòng có tần số cao 100 Hz chạy trong các mạch rotor sẽ gây nên phát nóng phụ, nhất là ở dây tần số cao 100Hz, do hiệu ứng mặt ngoài lớn làm cho sự phát nóng trầm trọng hơn. Đối với các máy phát điện nhiệt điện (rotor
- 4 khối) dòng tần số 100 Hz khá lớn nên gây phát nóng mạnh hơn, còn trong các máy phát thuỷ điện (rotor cực lồi) dòng này có giá trị nhỏ hơn nên sự phát nóng không bằng so với các máy phát nhiệt điện. Dòng tần số 100 Hz gây nên mô men đập mạch (đổi dấu). Như vậy trong chế độ không đối xứng ngoài mô men cơ của tua bin, có hai mô men điện tác dụng lên trục của rotor là: mô men không đổi của dòng thứ tự thuận như lúc có tải đối xứng bình thường và mô men đổi dấu sinh ra bởi dòng thứ tự nghịch. Mô men đổi dấu đập mạch với các tần số 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz... Thực tế ta chỉ xét đến mô men đập mạch tần số 100 Hz vì biên độ của các mô men có tần số càng cao càng nhỏ. Mô men đập mạch khi thì cùng chiều, khi thì ngược chiều với mô men không đổi. Kết quả là mô men đập mạch làm cho máy phát điện bị rung gây nên những ứng suất phụ. Đối với máy phát nhiệt điện rotor khối có độ bền cao nên ảnh hưởng của mô men đổi dấu không đáng kể, còn máy phát thuỷ điện do rotor cực lồi được lắp ghép từ nhiều cực với các lá thép nên ảnh hưởng bởi mô men đổi dấu có tác dụng làm rung đáng kể. 1.3.2. Đối với động cơ không đồng bộ. Cuộn dây ba pha phần tĩnh của động cơ không đồng bộ được đấu tam giác hoặc sao không dây trung tính, do đó trong chế độ không đối xứng phần tĩnh của nó chỉ tồn tại các thành phần dòng thứ tự thuận và thứ tự nghịch. Tác dụng từ trường quay của hệ dòng thứ tự thuận đối với rotor là sinh mô men không đồng bộ như trong chế độ đối xứng bình thường và khi đó dòng rotor có tần số f1s ( s ở đây là độ trượt giữa vận tốc quay của rotor và vận tốc đồng bộ, f1 tần số dòng phần tĩnh). Từ trường quay của dòng thứ tự nghịch quay ngược chiều với rotor nên sinh dòng cảm ứng trong rotor với tần số (2 - s)f1. Điện trở tác dụng tương đối định mức của rotor động cơ không đồng bộ rất nhỏ (R2 = 0,02 ÷ 0,03), điện
- 5 kháng tản từ của rotor cũng chỉ vào khoảng 0,1; trong khi đó điện kháng từ hoá của nó lại rất lớn (Xm = 3 ÷ 4). Do đó điện kháng thứ tự nghịch của động cơ không đồng bộ rất nhỏ và có thể coi như bằng điện kháng ngắn mạch của nó X2 = XN = 0,1 ÷ 0,3 tức là rất nhỏ so với điện kháng thứ tự thuận. Như vậy ngay cả khi điện áp thứ tự nghịch đặt vào rất nhỏ thì trong động cơ không đồng bộ cũng có dòng thứ tự nghịch rất lớn. Trong chế độ không đối xứng đứt một pha phần tĩnh động cơ thì dòng hai pha còn lại gấp 3 lần dòng thứ tự thuận và nếu coi dòng này bằng định mức thì tổn thất công suất trong phần tĩnh hai pha còn lại tăng ba lần, tổn thất trong rotor tăng hai lần. Vì vậy trong chế độ không đối xứng động cơ không đồng bộ phát nóng rất mạnh. Mô men cực đại của động cơ không đồng bộ trong chế độ không đối xứng có thể giảm xuống đến hai lần. 1.3.3. Đối với các phần tử tĩnh. (máy biến áp, đường dây, kháng điện,...) Có thể thấy rằng trong chế độ không đối xứng tổn thất trên đường dây và các phần tử tĩnh khác tăng lên. Thí dụ trong chế độ đối xứng tổn thất ba pha đường dây có dòng điện I, điện trở R là 3I2R. Còn trong chế độ không đối xứng, nếu dòng trong pha này giảm đi ΔI, dòng trong pha kia tăng lên ΔI, còn dòng trong pha thứ ba vẫn bằng I thì tổn thất trên đường dây khi đó là: R[(I + ΔI)2 + (I - ΔI)2 + I2] = R(3I2 + 2ΔI2). Ngoài ra chế độ không đối xứng của đường dây tải điện có thể làm nhiễu các đường dây thông tin ở gần. Trong máy biến áp không đối xứng chịu tác động từ hai phía: không đối xứng về áp các pha tại điểm đấu nối phía sơ cấp và không đối xứng về dòng các pha gây ra bởi phụ tải không đều phía sau máy biến áp. Không đối xứng về áp tại điểm đấu nối sẽ gây không đối xứng điện áp đầu ra máy biến áp, làm tăng không đối xứng về dòng điện. Nhiều trường hợp hệ thống rã tải khi có sự
- 6 trùng lặp về không đối xứng trong cùng pha cả ở phía cấp cho phụ tải và phía đấu nối máy biến áp. Một số trường hợp không đối xứng làm cho máy biến áp khi vận hành bị rung, tổn hao lớn suy hao tuổi thọ. Dòng trong các pha của máy biến áp không cân bằng gây nên sự chênh lệch nhiệt độ các cuộn dây pha riêng biệt. Trong trường hợp không đối xứng về dòng điện làm cho nhiệt độ cuộn dây tăng quá giới hạn cho phép. Nhiều khi gây ra cháy máy biến áp trong khi máy vẫn đang làm việc trong giới hạn tải cho phép. Chế độ không đối xứng có thể làm quá tải các tụ bù, tụ lọc của thiết bị chỉnh lưu, phản chỉnh lưu, làm phức tạp bảo vệ rơ le và tự động hoá. 1.4. Kết luận. Qua trên thấy rằng tác hại chủ yếu của chế độ không đối xứng là đối với các máy điện quay, đặc biệt là với các động cơ không đồng bộ. Vì những lý do trên trong trường hợp cần thiết phải thực hiện đối xứng hoá hệ thống, tức là làm cho hệ thống trở lại đối xứng. Đối xứng hoá là biện pháp kỹ thuật để đảm bảo chất lượng điện năng. Trong luận văn này sẽ đề xuất, tính toán và phân tích một số biện pháp đối xứng hoá.
- 7 Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ KHÔNG ĐỐI XỨNG 2.1. Đặt vấn đề. Qua phần trình bày trên ta thấy có rất nhiều nguyên nhân gây ra chế độ không đối xứng trong hệ thống điện và tác hại do chế độ không đối xứng gây ra đối với các phần tử, thiết bị điện là rất lớn. Vậy ta cần có những phương pháp nghiên cứu cụ thể, ứng dụng vào tính toán chế độ không đối xứng trong hệ thống điện. Có thể liệt kê một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thành phần đối xứng. - Phương pháp các thành phần không đối xứng. - Phương pháp các thành phần khác. - Phương pháp toạ độ pha. Cũng có thể kết hợp các phương pháp trên với các phương pháp sau: - Phương pháp sơ đồ thay thế phức hợp. - Phương pháp xếp chồng. - Phương pháp dịch chuyển điểm đứt. - Phương pháp thứ tự thuận mở rộng.
- 8 Dưới đây sẽ trình bày vắn tắt nội dung cơ bản của phương pháp thành phần đối xứng được sử dụng trong tính toán luận văn. 2.2. Phương pháp thành phần đối xứng. 2.2.1. Nội dung cơ bản. Để giải bài toán không đối xứng có thể viết phương trình Kirchoff cho từng pha rồi giải phối hợp với nhau. Tuy nhiên khi đó ta cần phải tính đến hỗ cảm giữa các pha trong chế độ không đối xứng, điều này làm cho bài toán trở nên phức tạp vì hỗ cảm giữa các pha phụ thuộc vào độ không đối xứng dòng trong ba pha mà đây lại là những ẩn số cần tìm của bài toán. Khi sử dụng phương pháp thành phần đối xứng ta sẽ tránh được những khó khăn nêu trên. Nội dung cơ bản của phương pháp là phân tích một hệ thống không đối xứng thành ba hệ đối xứng thành phần. & & & Có hệ FA ; FB ; FC không đối xứng (Có thể là dòng điện hoặc điện áp) ta phân tích thành ba hệ đối xứng thành phần: 10) Hệ thống đối xứng thành phần thứ tự thuận: FA1 , FB1 , FC1 . & & & Đây là hệ tồn tại khi hệ thống điện làm việc bình thường mà ta đã biết các tính chất của nó. 20) Hệ thống đối xứng thành phần thứ tự nghịch: FA2 , FB 2 , FC 2 . & & & Hệ này chỉ khác hệ thuận ở thứ tự pha là ngược lại. 30) Hệ thống đối xứng thứ tự không: FA0 , FB 0 , FC 0 . & & & Hệ này khác hẳn hai hệ trên là chúng có module bằng nhau và đồng pha với nhau. Việc phân tích một hệ thống không đối xứng ra các hệ đối xứng thành phần phải đảm bảo các điều kiện sau:
- 9 & & & & FA = FA1 + FA2 + FA0 ⎫ & & & & ⎪ FB = FB1 + FB 2 + FB 0 ⎬ (2.1) & & & & ⎪ FC = FC1 + FC 2 + FC 0 ⎭ Trong đó: & [ 1 & & & FA1 = FA + aFB + a 2 FC 3 ]⎫ ⎪ ⎪ & 1 & [ & & FA 2 = FA + a 2 FB + aFC 3 ]⎪ ⎬ (2.2) ⎪ & 1 & [ & FA0 = FA + FB + FC 3 & ] ⎪ ⎪ ⎭ Nếu lấy đại lượng pha A làm gốc, theo tính chất của các hệ đối xứng thành phần có thể viết như sau: - & Hệ thuận lấy FA1 làm gốc thì: & & ⎪ FB1 = a 2 FA1 ⎫ (2.3) & & ⎬ FC1 = aFA1 ⎪ ⎭ - & Hệ nghịch lấy FA2 làm gốc thì: & & ⎫ FB 2 = aFA2 ⎪ (2.4) & & ⎬ FC 2 = a 2 FA2 ⎪ ⎭ - Với hệ thứ tự không ta có: & & & & FA0 = FB 0 = FC 0 = F0 Khi đó có thể viết: & & & & FA = FA1 + FA2 + FA0 ⎫ & 2 & & & ⎪ FB = a FA1 + aFA2 + FA0 ⎬ (2.5) & & & & ⎪ FC = aFA1 + a 2 FA2 + FA0 ⎭ Hoặc có thể viết dưới dạng ma trận: & ⎡ FA ⎤ ⎡ 1 1 & 1⎤ ⎡ F A1 ⎤ ⎢& ⎥ ⎢ 2 ⎢& ⎥ ⎢ FB ⎥ = ⎢ a a 1⎥ ⎢ F A 2 ⎥ ⎥ (2.6) ⎢ FC ⎥ ⎢ a & a2 1⎥ ⎢ F A0 ⎥ & ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
- 10 Nếu dùng ma trận thì (2.2) có thể viết như sau: & ⎡ FA1 ⎤ ⎡1 a & a 2 ⎤ ⎡ FA ⎤ ⎢ & ⎥ 1⎢ ⎥⎢ & ⎥ ⎢ FB1 ⎥ = 3 ⎢1 a 2 a ⎥ ⎢ FB ⎥ (2.7) ⎢ FC1 ⎥ & ⎢1 1 1 ⎥ ⎢ FC ⎥ & ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ 2.2.2. Một vài tính chất của các hệ đối xứng thành phần. 10) Hệ thứ tự thuận và hệ thứ tự nghịch là hệ đối xứng và cân bằng vì: & & & FA1 + FB1 + FC1 = 0 & & & FA 2 + FB 2 + FC 2 = 0 20) Hệ thứ tự không là hệ đối xứng nhưng không cân bằng vì: & & & & FA0 + FB 0 + FC 0 = 3F0 ≠ 0 30) Bản thân hệ điện áp dây luôn luôn có tổng bằng không do đó hệ này không chứa thành phần thứ tự không ngay cả khi không đối xứng. 40) Trong hệ thống điện ba pha ba dây trung tính không nối đất, trong chế độ không đối xứng không tồn tại dòng thứ tự không. 50) Dòng chạy trong đất của hệ thống ba pha không đối xứng bằng tổng hình học dòng ba pha không đối xứng. 2.2.3. Mô hình toán học cơ bản của phương pháp thành phần đối xứng. Qua trên ta thấy rằng việc thay thế giải một bài toán ba pha không đối xứng thành ba bài toán với các đại lượng đối xứng thành phần đơn giản hơn, sau đó xếp chồng kết quả lại. Trong phương pháp thành phần đối xứng ta phân tích áp và dòng ra các thành phần đối xứng đó là: thứ tự thuận, thứ tự nghịch, thứ tự không. Ta có biểu thức quan hệ giữa áp và dòng không đối xứng tương ứng với áp và dòng đối xứng thành phần như sau: (U U U ) = (U & & & A B C & A1 U B1U C1 ) + (U A 2U B 2U C 2 ) + (U A0U B 0U C 0 ); & & & & & & & & (I& I& I& ) = (I& I& A B C I ) + (I I I ) + (I I I ) & A1 B1 C 1 & & & A2 B 2 C 2 & & & A0 B 0 C 0
- 11 Các thành phần thuận của áp và dòng liên hệ với nhau qua biểu thức sau: & & & U A1 = E A1Σ − I A1 Z1Σ (2.13.a). Trong đó: & E A1Σ : Suất điện động đẳng trị mạch điện thành phần thứ tự thuận. Z 1Σ : Tổng trở đẳng trị đối với thành phần thứ tự thuận. Đó là tổng trở của chế độ làm việc đối xứng bình thường. Tương tự như trên ta lập được phương trình liên hệ giữa dòng với áp tương ứng của hệ thứ tự nghịch và thứ tự không như sau: & & U A2 = 0 − I A2 Z 2Σ ; (2.13.b) & & U A0 = 0 − I A0 Z 0 Σ ; (1.13.c) Các biểu thức (2.13.b), (2.13.c) có dạng giống như (2.13.a) nhưng các sức điện động đẳng trị thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không bằng không. Trong biểu thức (2.13.b), (2.13.c) thì Z 2 Σ , Z 0Σ tương ứng là các tổng trở đối với dòng thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không. Các tổng trở này khác với Z 1Σ . Qua trên ta lập được quan hệ giữa dòng và áp của các thành phần tương ứng của pha A với nhau như sau: & & & U A1 = E A1Σ − I A1 Z 1Σ ;⎫ & & ⎪ U A2 = 0 − I A2 Z 2Σ ; ⎬ (2.14) & & ⎪ U A0 = 0 − I A 0 Z 0 Σ ; ⎭ Từ (2.14) ta có thể lập được sơ đồ thay thế đối với thành phần thứ tự thuận, nghịch, không như hình 2.1 (a,b,c). EA1Σ Z Σ I U Z2Σ IA2 UA2 Z0Σ IA0 1 A1 A1 UA0 a b c Hình 2.1
- 12 Coi Z1Σ = jX 1Σ ; Z 2Σ = jX 2Σ ; Z 0Σ = jX 0Σ thì hệ phương trình (2.14) có thể viết lại như sau: . . . ⎫ U A1 = E A1Σ − I A1 jX 1Σ ⎪ . . ⎪ U A 2 = 0 − I A 2 jX 2 Σ ⎬ (2.15) . . ⎪ U A0 = 0 − I A0 jX 0 Σ ⎪ ⎭ Ở đây: X1Σ, X2Σ, X0Σ là điện kháng đẳng trị của sơ đồ thứ tự thuận, nghịch, không. Hệ phương trình (2.15) gồm có 6 ẩn: ba ẩn điện áp (U A1 ,U A2 ,U A0 ) và ba & & & ẩn dòng (I&A1 , I&A2 , I&A0 ) . Vậy mà hệ chỉ có ba phương trình nên chưa giải được. Như vậy để giải (2.15) cần phải lập thêm ba phương trình nữa căn cứ vào điều kiện bờ (giới hạn) tại chỗ không đối xứng. Hệ (2.15) cùng ba phương trình viết theo điều kiện bờ, cho phép xác định được các thành phần đối xứng của dòng và áp pha A. Để tìm thành phần đối xứng của dòng và áp các pha khác, sử dụng các công thức (2.3) và (2.4). Để tìm dòng và áp toàn phần trong các pha sử dụng công thức (2.5). Như vậy pha A được gọi là pha tính toán (chỉ tính pha A rồi suy ra các pha còn lại). Từ hệ phương trình (2.15) Thấy dòng thứ tự nào gây nên áp giáng thứ tự đó. 2.2.4. Tổng trở đối với dòng thứ tự nghịch và không của các phần tử trong hệ thống điện. Tổng trở của các phần tử đối với dòng thành phần thứ tự thuận trong sơ đồ thay thế chính là tổng trở của chúng trong chế độ làm việc bình thường đã biết.
- 13 Thành phần thứ tự nghịch chỉ khác hệ thành phần thứ tự thuận ở thứ tự pha. Do đó đối với các phần tử tĩnh như máy biến áp, kháng điện, đường dây... thì tổng trở thứ tự thuận bằng thứ tự nghịch vì hỗ cảm giữa các phần tử này không phụ thuộc vào thứ tự pha: Z1 = Z2. Với các phần tử quay như máy điện quay thì Z1 ≠ Z2. Tổng trở đối với dòng thứ tự không Z0 nói chung khác Z1 và Z2 trừ khi giữa các pha không có hỗ cảm. 2.2.4.1. Máy phát điện đồng bộ. Tổng trở thứ tự nghịch: Dòng thứ tự nghịch sinh ra từ trường quay ngược với rotor nên nó có vận tốc tương đối với rotor và bằng 2ω (ω - vận tốc đồng bộ). Trong thực tế thường chỉ kể đến điện kháng thứ tự nghịch, còn điện trở có thể bỏ qua. Đối với máy phát điện không cuộn cản: trong khi từ trường thứ tự nghịch quét rotor với vận tốc 2ω thì từ trở đối với nó biến đổi không ngừng. Khi trục từ thông thứ tự nghịch trùng với trục dọc thì X 2 = X d' và khi trùng trục ngang thì X 2 = X q' . Tại các vị trí khác X2 lấy các giá trị trung gian. Thực tế X2 được lấy bằng giá trị trung bình X 2 = X d' X q' . 1 Đối với máy phát điện có cuộn cản: X 2 = ( X d'' + X q'' ) 2 Trong tính toán gần đúng đối với: - Máy phát điện không cuộn cản X 2 = 1,45 X d' - Máy phát điện có cuộn cản X 2 = 1,22 X d'' Tổng trở thứ tự không: Nếu máy phát điện trung tính cách điện hoàn toàn thì điện kháng thứ tự không của nó X 0 = ∞ .
- 14 Khi trung tính nối đất (trực tiếp hay qua tổng trở) thì dòng thứ tự không đi qua ba pha của stato đến trung tính rồi xuống đất. Dòng thứ tự không trong ba pha stato đồng pha với nhau về thời gian nên nó sinh ra từ thông đập mạch trong cả ba pha. Nhưng do ba cuộn dây của ba pha đặt lệch nhau trong không gian 1200 nên từ thông tổng thứ tự không trong khe hở giữa rotor và stato bằng không. Vì vậy hệ dòng thứ tự không chỉ sinh ra từ thông tản ở stato. Điện kháng thứ tự không của máy phát điện phụ thuộc vào cách quấn dây của stato và bằng X0 = (0,15 ÷ 0,6)Xd’. Trong tính toán nếu không kể đến sự bão hoà của lõi thép thì X0 và X2 của máy phát điện là những hằng số. 2.2.4.2. Phụ tải tổng hợp. Trong hệ thống điện động cơ điện không đồng bộ chiếm phần lớn trong phụ tải tổng hợp, cho nên coi điện kháng thứ tự nghịch của phụ tải tổng hợp là điện kháng của động cơ điện không đồng bộ và lấy bằng điện kháng ngắn mạch của nó. Cuộn dây stato của động cơ không đồng bộ được nối tam giác hoặc sao không dây trung tính nên I0 không tồn tại trong động cơ không đồng bộ, tức là đối với nó X0 = ∞. 2.2.4.3. Máy biến áp. Điện kháng thứ tự nghịch của máy biến áp bằng điện kháng thứ tự thuận của nó vì hỗ cảm giữa sơ cấp và thứ cấp không phụ thuộc vào thứ tự pha. Điện kháng thứ tự không của máy biến áp phụ thuộc vào tổ nối dây của chúng. Có thể thấy cuộn dây nối sao không nối đất của máy biến áp có tổng trở thứ tự không bằng ∞. 2.2.4.4. Đường dây tải điện.
- 15 Điện kháng thứ tự nghịch của đường dây tải điện bằng điện kháng thứ tự thuận của nó vì hỗ cảm giữa các pha đường dây không phụ thuộc vào thứ tự pha. Dòng thứ tự không chạy trong ba pha đồng pha với nhau nên hỗ cảm giữa các pha đường dây cũng đồng pha với nhau làm cho điện kháng thứ tự không của nó lớn hơn so với điện kháng thứ tự thuận và nghịch. Tổng trở thứ tự không phụ thuộc kết cấu đường dây, số mạch song song, vị trí điểm ngắn mạch. 2.3. Phương pháp sơ đồ phức thay thế. Từ hệ phương trình cơ bản (2.14) lập được sơ đồ thay thế đối với mỗi thành phần đối xứng (hình 2.1), trong đó thể hiện dòng thứ tự nào đi trong mạch thứ tự đó và chỉ có sơ đồ thứ tự thuận có nguồn. Ta trình bày lại dưới dạng sơ đồ khối, ta tách điểm không đối xứng trong các mạch ( thứ tự thuận, thứ tự nghịch, thứ tự không) với các áp và dòng tại chỗ không đối xứng; trong sơ đồ thuận EG và ZG là sức điện động và tổng trở của nguồn (hình 2.2). I1 I2 I0 M1 M2 M0 ZG U1 U2 U0 EG N1 N2 N0 a b c 2.3.1. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch không đối xứng. Hình 2.2 Khi xảy ra ngắn mạch không đối xứng trạng thái các pha xảy ra không giống nhau. Để thuận tiện cho việc tính toán luôn chọn lấy pha A làm pha tính toán, khi đó pha tính toán phải là pha đặc biệt. Với điều qui ước trên, khi xảy ra ngắn mạch một pha cần chọn pha ngắn mạch là pha A, còn khi xảy ra ngắn mạch hai pha hoặc hai pha nối đất, pha ngắn mạch cần chọn là hai pha B và C. như hình 2.3.
- 16 A A A B B B C C C IA IB IC IA IB IC IA IB IC a b c Hình 2.3 2.3.1.1. Sơ đồ thay thế khi ngắn mạch hai pha với nhau (N(2)). Ta chọn ngắn mạch hai pha B và C hình 2.3.a, khi đó pha A trở thành pha đặc biệt. Tại chỗ ngắn mạch theo điều kiện giới hạn có : & IA = 0 ⎫ & & ⎪ Ib = −IC ⎬ (2.16) & & ⎪ U B = UC ⎭ Ở đây U A ,U B ,U C là điện áp các pha, I&A ; I&B ; I&C là dòng tại chỗ ngắn mạch. & & & Dòng trong các pha ngắn mạch rất lớn nên ta coi dòng trong các pha không ngắn mạch bằng không. Giải kết hợp ba phương trình (2.16) với ba phương trình (2.14) sẽ tìm được các đại lượng thành phần: & 1 & & & I A 0 = ( I A + I B + I C ) = 0. 3 Do đó & & U A0 = 0 − jI A0 Z 0Σ = 0; Từ & & & & I A = I A1 + I A2 + I A0 Mà có & & I A1 = I A2 (2.17) & & Mặt khác U B = U C nên có thể viết: & 1 & 3 ( & & 1 & 3 ) ( & U A1 = U A + aU B + a 2U C = U A + (a + a 2 )U B )⎫ ⎪ ⎪ ⎬ (2.18) & 1 & ( & & 1 & ) ( & U A1 = U A + a 2U B + aU C = U A + (a 2 + a )U B ) ⎪ ⎪ 3 3 ⎭
- 17 Từ đó ta có: & & U A1 = U A2 (2.19) Từ các công thức (2.17) và (2.19) có sơ đồ phức thay thế như hình 2.4. Giải hệ (2.16) cùng (2.14) được: & E1Σ & I A1 = (2.20) Z 1Σ + Z 2Σ M1 ZG U1 E1Σ N1 M2 U2 N2 Hình 2.4 2.3.1.2. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch một pha với đất. Ta xét ngắn mạch một pha (A) hình 2.3.b. Khi đó pha tính toán A là pha đặc biệt. Tại chỗ ngắn mạch có: & ⎫ IB = 0 ⎪ & ⎪ IC = 0 ⎬ (2.21) . ⎪ U A = 0. ⎪ ⎭ Phân tích theo các thành phần đối xứng được: & & & 1& ⎫ I A1 = I A2 = I A0 = I A ⎪ 3 ⎬ (2.22) U A1 + U A2 + U A0 = 0 ⎪ & & & ⎭ Giải hệ (2.21) cùng với hệ (2.14) được:
- 18 & E A1Σ & I A1 = Z 1Σ + Z 2Σ + Z 0Σ Từ hình (2.22) ta có sơ đồ phức thay thế như hình 2.5. I1 M1 ZG U1 E1Σ N1 I2 M2 U2 N2 I0 M0 U0 N0 Hình 2.5 2.3.1.3. Sơ đồ phức thay thế khi ngắn mạch hai pha với đất. Khi ngắn mạch hai pha (B, C) với đất trên hình (2.3.c) có các điều kiện bờ: & IA = 0 ⎫ & ⎪ UB = 0 ⎬ (2.23) & ⎪ U C = 0.⎭ Dựa vào công thức (2.14) và (2.23) có:
- 19 & & & 1 & ⎫ U A1 = U A2 = U A0 = U A ⎪ 3 ⎬ (2.24) & = −I + I & & ⎪ I A1 A2 A0 ⎭ Giải hệ (2.23) cùng với (2.24) được: & E1Σ & I A1 = Z 1Σ + ( Z 2 Σ // Z 0 Σ ) Từ (2.24) ta có sơ đồ phức thay thế như hình 2.6. I1 M1 ZG U1 E1Σ N1 I2 M2 U2 N2 I0 M0 U0 N0 2.3.2. Sơ đồ phức thay thế khi sự cố đứt dây. Hình 2.6 Khi sự cố đứt dây, tại chỗ đứt dây sinh ra một hiệu áp và pha bị đứt không có dòng điện. Ta cũng phân các hiệu áp và dòng tại chỗ đứt thành các thành phần đối xứng. Khi một hay hai pha bị đứt sơ đồ thay thế đối với các thành phần thứ tự có thể vẽ như hình 2.7. Các phương trình cơ bản: & & & ΔU 1 = E1Σ − I 1 Z 1Σ ⎫ & & ⎪ ΔU 2 = − I 2 Z 2 Σ ⎬ (2.25) & = −I Z . ⎪ ΔU 0 & 0 0Σ ⎭
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI /TCCS
67 p |
1354 |
861
-
Đồ án tốt nghiệp - Điều khiển động cơ điện một chiều
87 p |
1529 |
760
-
Đồ án tốt nghiệp :Thiết kế mạng lưới điện
152 p |
1016 |
644
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấn.
57 p |
529 |
292
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư Green Wave
84 p |
209 |
127
-
Luận văn tốt nghiệp đại học: Bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT
192 p |
297 |
101
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tử viễn thông: Kỹ thuật xử lý ảnh sử dụng biến đổi Wavelet
40 p |
208 |
95
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 2
13 p |
164 |
78
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 3
11 p |
182 |
73
-
Luận án tốt nghiệp " THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ " - Phần 4
11 p |
143 |
64
-
Đề tài: “ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP - Tìm hiểu về tấn công trên mạng dùng kỹ thuật DOS DDOS (Denial of Service Distributed Denial Of Service ) và đưa ra một số chính sách phòng chống”
16 p |
151 |
60
-
Đồ án tốt nghiệp Công nghệ viễn thông: Tìm hiểu về điện thoại thông minh
86 p |
101 |
54
-
Đồ án tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp Mimo
63 p |
99 |
48
-
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng thư viện điện tử công suất và truyền động điện trên Matlab
49 p |
105 |
47
-
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hành vi điện hoá của vật liệu điện cực và dung môi trong nguồn điện Lithium
61 p |
73 |
34
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV
98 p |
56 |
25
-
Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan trang bị điện tàu 700TEU - đi sâu nghiên cứu tính toán công suất động cơ thực hiện truyền động điện neo
84 p |
41 |
13

Set-Cookie: TLDEVNamespace=2jq70kiv9ba65uuds42if4qjf5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Chèo cổ việt nam
-
Chèo cổ có những đặc điểm sau: Chèo thuộc loại sân khấu khuyến giáo đạo đức (đạo đức phong kiến đã có phần nhân dân - hóa) Ở xã hội ta trước đây dường như đã có sự "phân cấp" đề tài giữa Tuồng và Chèo, mặc dầu cùng trên một nền tảng
14p truongthinh 09-10-2009 843 151 Download
-
Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.
18p nhattruong 17-07-2009 1984 697 Download
-
Ebook Văn học Việt Nam - Văn học dân gian những công trình nghiên cứu: Phần 2 - TSKH. Bùi Mạnh Nhị (chủ biên)
Ebook Văn học Việt Nam - Văn học dân gian những công trình nghiên cứu: Phần 2 tập hợp một số trong rất nhiều công trình nghiên cứu về văn học dân gian như nghiên cứu về truyện cổ tích thần kì; truyện Cây khế; truyện Tấm Cám; tục ngữ, ca dao, dân ca, chèo, tuồng,... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.
206p thuytrang_3 25-03-2015 121 52 Download
-
Các bộ phận hợp thành của nền văn học Việt Nam. a. Văn học dân gian. - Hoàn cảnh ra đời: Trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội…. - Đới tượng sáng tác: Chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp dưới văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng. - Đặc tính: Tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính tiếp diễn xướng.
4p kata_2 17-02-2012 106 25 Download
-
Câu chuyện mối nhân duyên giữa ngân hàng và doanh nghiệp liệu có thành công hay thất bại? Mức độ sở hữu chéo ở Việt Nam rất khó đánh giá. Nguyên do là không minh bạch thông tin và các kế sách lách luật sở hữu một cách hợp pháp.Thị trường tài chính Việt Nam gần cuối tháng 8 đã rung động trước sự kiện bầu Kiên bị bắt do liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép ở 3 công ty riêng khác nhau. Cho dù bầu Kiên không có sở hữu chính thức đáng kể nào ở hầu...
8p qscaxzwde 23-09-2012 35 8 Download
-
Đề tài: Nghiên cứu công thức lai giữa gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa, tiến hành nghiên cứu đánh giá tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở của đàn gà sinh sản khi lai chéo 2 giống gà nhằm tạo được con lai thương phẩm, từ đó đưa ra những đánh giá và lựa chọn con lai có đặc điểm ngoại hình, khả năng cho thịt, tỷ lệ nuôi sống, hiệu quả sử dụng thức ăn, năng suất và chất lượng thịt của con lai thương phẩm, phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi các giống gà này trong n...
7p cobetocxul9 03-09-2015 23 2 Download
-
Đề tài: Nghiên cứu công thức lai giữa gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa, tiến hành nghiên cứu đánh giá tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở của đàn gà sinh sản khi lai chéo 2 giống gà nhằm tạo được con lai thương phẩm, từ đó đưa ra những đánh giá và lựa chọn con lai có đặc điểm ngoại hình, khả năng cho thịt, tỷ lệ nuôi sống, hiệu quả sử dụng thức ăn, năng suất và chất lượng thịt của con lai thương phẩm, phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi các giống gà này trong n...
7p cobetocxul9 03-09-2015 30 7 Download
-
Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực.
17p bongbongcam 12-08-2010 1184 618 Download
-
Tiểu luận: Cái đẹp trong nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống và hướng đi để giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo
Thái Bình là vùng đất nông thôn dân dã, tạo hóa đã ban cho nơi này đặc trưng riêng biệt và con người nơi đây cũng đã tạo ra nhiều nét văn hóa nghệ thuật mang đậm nét của quê hương Thái Bình. Trong đó có loại hình sân khấu chèo. Một loại hình có từ xa xưa trong nền văn hóa Việt Nam mang nét tiêu biểu trong văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam và môi trường xã hội.
17p clause 17-01-2011 794 195 Download
-
Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát sinh và phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch c ủa Bắc Kinh và sân khấu Nhật Bản là kịch nô thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là chèo. Lịch sử Đồng bằng châu thổ sông Hồng luôn là cái nôi của nền văn minh lúa nước của người Việt.
209p transang4 05-10-2012 380 134 Download
-
Trong lịch sử của ta có hiện tượng các phương thức sản xuất không đầy đủ, không thay thế nhau bằng cách cái sau phủ định cái trước.
5p nguyenthodhv 02-04-2011 299 91 Download
-
Lịch sử VN từ thời tối cổ đến thế kỷ 10 sau CN 1 I. Đại Cương Về Người Việt Ạ. Nhân chủng Người Việt có màu da ngà và đa số có máu loại O và RH+ (rê giút dương) (80%); có nhiều huyết sắc E nên cơ thể có sức chịu đựng bền bỉ và thích ứng dễ dàng với các loại thời khí cùng các thực phẩm khác biệt. Râu và tóc đen, tiết diện tròn nên có dáng thẳng. Về già, râu tóc đổi thành mầu bạc (trắng). Mắt có dáng ngang, hơi chéo lên ở phía...
6p ctnhukieu10 13-05-2011 168 65 Download
-
Ác giả ác báo Ai khảo mà xưng An bần lạc đạo An cư lạc nghiệp An phận thủ thường Án binh bất động Anh em cột chèo Anh hùng không có đất dụng võ Anh hùng mạt lộ Anh hùng nhất khoảnh Anh hùng rơm Anh hùng tạo thời thế Ao có bờ sông có bến Ao
8p vannguyen1811 09-07-2010 223 30 Download
-
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
17p dantocdao 30-01-2013 81 26 Download
-
Nhận hối lộ của hương chức khi làng lập bộ thuế đinh và thuế điền, khai thêm khai bớt cho nhẹ thuế : 300 đồng. * Cho chứa cờ bạc, mỗi tháng thâu 50 đồng. * Én hối lộ rải rác khi đi thăm các làng : 200 đồng. * Bắt dân làm công nhựt, tức là làm xâu cho cá nhân : làm ruộng, phát cỏ vườn, đào mương vườn, chèo ghe thí công.
6p caott1 15-05-2011 70 14 Download
-
Có nguồn nước mặt và nước ngầm tương đối dồi dào. Chưa có chiến lược dài hạn về nước; quản lý còn chồng chéo. Nước thải công nghiệp và sinh hoạt chưa dược xử lý == ô nhiễm nước sông hồ, ven biển. Khai thác hải sản ven bờ cạn kiệt. Nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên nước còn thấp. Sự cố môi trường tăng gây ô nhiễm nước.
10p alt_12 23-07-2013 28 10 Download
-
Chú ý cái kiểu may hình chữ nhật chéo. Có thể đây là 1 đặc trưng kiểu giáp này do ta chế tạo. Mới đầu tôi cũng cảm thấy kiểu may chéo này may be bị ảnh hưởng từ Tây hay Tàu, nhưng đến giáp của Champa mà cũng may chéo thế thì rất có thể cái này mang đặc trưng của ta. ****Ở trên đã trình bày xong những loại giáp rẻ tiền của ta.
10p iiduongii8 12-05-2011 47 6 Download
-
Paris, Pháp Dân tộc Việt Nam có một nền dân ca lâu đời và rất phong phú. Người Kinh chỉ có hát chứ không có múa như các sắc tộc khác cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam. Dân ca trữ tình hay hát giao duyên hay hát đối đáp giữa trai gái được nghe khắp nơị Từ Bắc tới Nam, từ loại hát làm việc ngoài đồng (hò cấy) đến các việc làm khác như chèo thuyền (hò mái đẩy, hò mái nhì, hò sông Mã), như đập đá (hò nện) hay các công việc có tính cách...
8p ordering1122 27-05-2013 28 2 Download
-
Đất tháng giêng tự nhiên cây cỏ mọc Bởi mang chữ nghèo con bạn ngọc mới thôi. 2. Đắt ra quế ế ra củi 3. Đồng Tụ Long thiếc Sông Ngâu Tiền rừng bạc bể kể đâu sánh bằng. 4. Đôi ta như muối với me Thuyền chèo có cặp đi ghe chung tình. 5. Đu đủ tía, dền dền cũng tía, (2) Rau lang giâm ngọn mía cũng giâm.
3p noidaubanphepmau123 05-06-2013 20 1 Download
-
Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.
17p truongdoan 29-07-2009 987 406 Download

markdown:
# Chèo cổ việt nam
**Chèo cổ việt nam**
-
Chèo cổ có những đặc điểm sau: Chèo thuộc loại sân khấu khuyến giáo đạo đức (đạo đức phong kiến đã có phần nhân dân - hóa) Ở xã hội ta trước đây dường như đã có sự "phân cấp" đề tài giữa Tuồng và Chèo, mặc dầu cùng trên một nền tảng
14p
truongthinh
09-10-2009
843
151
Download
-
Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.
18p
nhattruong
17-07-2009
1984
697
Download
-
[Ebook Văn học Việt Nam - Văn học dân gian những công trình nghiên cứu: Phần 2 - TSKH. Bùi Mạnh Nhị (chủ biên)](http://tailieu.vn/doc/ebook-van-hoc-viet-nam-van-hoc-dan-gian-nhung-cong-trinh-nghien-cuu-phan-2-tskh-bui-manh-nhi--1748614.html)
Ebook Văn học Việt Nam - Văn học dân gian những công trình nghiên cứu: Phần 2 tập hợp một số trong rất nhiều công trình nghiên cứu về văn học dân gian như nghiên cứu về truyện cổ tích thần kì; truyện Cây khế; truyện Tấm Cám; tục ngữ, ca dao, dân ca, chèo, tuồng,... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.
206p
thuytrang_3
25-03-2015
121
52
Download
-
Các bộ phận hợp thành của nền văn học Việt Nam. a. Văn học dân gian. - Hoàn cảnh ra đời: Trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội…. - Đới tượng sáng tác: Chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp dưới văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng. - Đặc tính: Tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính tiếp diễn xướng.
4p
kata_2
17-02-2012
106
25
Download
-
Câu chuyện mối nhân duyên giữa ngân hàng và doanh nghiệp liệu có thành công hay thất bại? Mức độ sở hữu chéo ở Việt Nam rất khó đánh giá. Nguyên do là không minh bạch thông tin và các kế sách lách luật sở hữu một cách hợp pháp.Thị trường tài chính Việt Nam gần cuối tháng 8 đã rung động trước sự kiện bầu Kiên bị bắt do liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép ở 3 công ty riêng khác nhau. Cho dù bầu Kiên không có sở hữu chính thức đáng kể nào ở hầu...
8p
qscaxzwde
23-09-2012
35
8
Download
-
Đề tài: Nghiên cứu công thức lai giữa gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa, tiến hành nghiên cứu đánh giá tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở của đàn gà sinh sản khi lai chéo 2 giống gà nhằm tạo được con lai thương phẩm, từ đó đưa ra những đánh giá và lựa chọn con lai có đặc điểm ngoại hình, khả năng cho thịt, tỷ lệ nuôi sống, hiệu quả sử dụng thức ăn, năng suất và chất lượng thịt của con lai thương phẩm, phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi các giống gà này trong n...
7p
cobetocxul9
03-09-2015
23
2
Download
-
Đề tài: Nghiên cứu công thức lai giữa gà Ác Việt Nam và gà Ác Thái Hòa, tiến hành nghiên cứu đánh giá tỷ lệ phôi, tỷ lệ nở của đàn gà sinh sản khi lai chéo 2 giống gà nhằm tạo được con lai thương phẩm, từ đó đưa ra những đánh giá và lựa chọn con lai có đặc điểm ngoại hình, khả năng cho thịt, tỷ lệ nuôi sống, hiệu quả sử dụng thức ăn, năng suất và chất lượng thịt của con lai thương phẩm, phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi các giống gà này trong n...
7p
cobetocxul9
03-09-2015
30
7
Download
-
Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực.
17p
bongbongcam
12-08-2010
1184
618
Download
-
[Tiểu luận: Cái đẹp trong nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống và hướng đi để giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo](http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-cai-dep-trong-nghe-thuat-san-khau-cheo-truyen-thong-va-huong-di-de-giu-gin-bao-ton-va-p-459131.html)
Thái Bình là vùng đất nông thôn dân dã, tạo hóa đã ban cho nơi này đặc trưng riêng biệt và con người nơi đây cũng đã tạo ra nhiều nét văn hóa nghệ thuật mang đậm nét của quê hương Thái Bình. Trong đó có loại hình sân khấu chèo. Một loại hình có từ xa xưa trong nền văn hóa Việt Nam mang nét tiêu biểu trong văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam và môi trường xã hội.
17p
clause
17-01-2011
794
195
Download
-
Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát sinh và phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch c ủa Bắc Kinh và sân khấu Nhật Bản là kịch nô thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là chèo. Lịch sử Đồng bằng châu thổ sông Hồng luôn là cái nôi của nền văn minh lúa nước của người Việt.
209p
transang4
05-10-2012
380
134
Download
-
Trong lịch sử của ta có hiện tượng các phương thức sản xuất không đầy đủ, không thay thế nhau bằng cách cái sau phủ định cái trước.
5p
nguyenthodhv
02-04-2011
299
91
Download
-
Lịch sử VN từ thời tối cổ đến thế kỷ 10 sau CN 1 I. Đại Cương Về Người Việt Ạ. Nhân chủng Người Việt có màu da ngà và đa số có máu loại O và RH+ (rê giút dương) (80%); có nhiều huyết sắc E nên cơ thể có sức chịu đựng bền bỉ và thích ứng dễ dàng với các loại thời khí cùng các thực phẩm khác biệt. Râu và tóc đen, tiết diện tròn nên có dáng thẳng. Về già, râu tóc đổi thành mầu bạc (trắng). Mắt có dáng ngang, hơi chéo lên ở phía...
6p
ctnhukieu10
13-05-2011
168
65
Download
-
Ác giả ác báo Ai khảo mà xưng An bần lạc đạo An cư lạc nghiệp An phận thủ thường Án binh bất động Anh em cột chèo Anh hùng không có đất dụng võ Anh hùng mạt lộ Anh hùng nhất khoảnh Anh hùng rơm Anh hùng tạo thời thế Ao có bờ sông có bến Ao
8p
vannguyen1811
09-07-2010
223
30
Download
-
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
17p
dantocdao
30-01-2013
81
26
Download
-
Nhận hối lộ của hương chức khi làng lập bộ thuế đinh và thuế điền, khai thêm khai bớt cho nhẹ thuế : 300 đồng. * Cho chứa cờ bạc, mỗi tháng thâu 50 đồng. * Én hối lộ rải rác khi đi thăm các làng : 200 đồng. * Bắt dân làm công nhựt, tức là làm xâu cho cá nhân : làm ruộng, phát cỏ vườn, đào mương vườn, chèo ghe thí công.
6p
caott1
15-05-2011
70
14
Download
-
Có nguồn nước mặt và nước ngầm tương đối dồi dào. Chưa có chiến lược dài hạn về nước; quản lý còn chồng chéo. Nước thải công nghiệp và sinh hoạt chưa dược xử lý == ô nhiễm nước sông hồ, ven biển. Khai thác hải sản ven bờ cạn kiệt. Nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên nước còn thấp. Sự cố môi trường tăng gây ô nhiễm nước.
10p
alt_12
23-07-2013
28
10
Download
-
Chú ý cái kiểu may hình chữ nhật chéo. Có thể đây là 1 đặc trưng kiểu giáp này do ta chế tạo. Mới đầu tôi cũng cảm thấy kiểu may chéo này may be bị ảnh hưởng từ Tây hay Tàu, nhưng đến giáp của Champa mà cũng may chéo thế thì rất có thể cái này mang đặc trưng của ta. ****Ở trên đã trình bày xong những loại giáp rẻ tiền của ta.
10p
iiduongii8
12-05-2011
47
6
Download
-
Paris, Pháp Dân tộc Việt Nam có một nền dân ca lâu đời và rất phong phú. Người Kinh chỉ có hát chứ không có múa như các sắc tộc khác cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam. Dân ca trữ tình hay hát giao duyên hay hát đối đáp giữa trai gái được nghe khắp nơị Từ Bắc tới Nam, từ loại hát làm việc ngoài đồng (hò cấy) đến các việc làm khác như chèo thuyền (hò mái đẩy, hò mái nhì, hò sông Mã), như đập đá (hò nện) hay các công việc có tính cách...
8p
ordering1122
27-05-2013
28
2
Download
-
Đất tháng giêng tự nhiên cây cỏ mọc Bởi mang chữ nghèo con bạn ngọc mới thôi. 2. Đắt ra quế ế ra củi 3. Đồng Tụ Long thiếc Sông Ngâu Tiền rừng bạc bể kể đâu sánh bằng. 4. Đôi ta như muối với me Thuyền chèo có cặp đi ghe chung tình. 5. Đu đủ tía, dền dền cũng tía, (2) Rau lang giâm ngọn mía cũng giâm.
3p
noidaubanphepmau123
05-06-2013
20
1
Download
-
Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả.
17p
truongdoan
29-07-2009
987
406
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=kcdpetfla5p7skbrehbrhsend5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly