markdown:
# Bảo vệ máy phát điện
Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36
lượt xem 313
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100701/vankent/80x100/1_bao_ve_may_phat_dien_9438.jpg)
##
Bảo vệ máy phát điện
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Tham khảo tài liệu 'bảo vệ máy phát điện', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Bảo vệ máy phát điện
- A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN Máy phát điện (MFĐ) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ. Vì vậy, đối với MFĐ đặc biệt là các máy có công suất lớn, người ta đặt nhiều loại bảo vệ khác nhau để chống tất cả các loại sự cố và các chế độ làm việc không bình thường xảy ra bên trong các cuộn dây cũng như bên ngoài MFĐ. Để thiết kế tính toán các bảo vệ cần thiết cho máy phát, chúng ta phải biết các dạng hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ. I. Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ I.1. Các dạng hư hỏng: - Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn stator. (1) - Chạm chập giữa các vòng dây trong cùng 1 pha (đối với các MFĐ có cuộn dây kép). (2) - Chạm đất 1 pha trong cuộn dây stator. (3) - Chạm đất một điểm hoặc hai điểm mạch kích từ. (4) I.2. Các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ: - Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài hoặc quá tải. (5) - Điện áp đầu cực máy phát tăng cao do mất tải đột ngột hoặc khi cắt ngắn mạch ngoài. (6) Ngoài ra còn có các tình trạng làm việc không bình thường khác như: Tải không đối xứng, mất kích từ, mất đồng bộ, tần số thấp, máy phát làm việc ở chế độ động cơ, ... II. Các bảo vệ thường dùng cho MFĐ Tuỳ theo chủng loại của máy phát (thuỷ điện, nhiệt điện, turbine khí, thuỷ điện tích năng...), công suất của máy phát, vai trò của máy phát và sơ đồ nối dây của nhà máy điện với các phần tử khác trong hệ thống mà người ta lựa chọn phương thức bảo vệ thích hợp. Hiện nay không có phương thức bảo vệ tiêu chuẩn đối với MFĐ cũng như đối với các thiết bị điện khác. Tuỳ theo quan điểm của người sử dụng đối với các yêu cầu về độ tin cậy, mức độ dự phòng, độ nhạy... mà chúng ta lựa chọn số lượng và chủng loại rơle trong hệ thống bảo vệ. Đối với các MFĐ công suất lớn, xu thế hiện nay là lắp đặt hai hệ thống bảo vệ độc lập nhau với nguồn điện thao tác riêng, mỗi hệ thống bao gồm một bảo vệ chính và một số bảo vệ dự phòng có thể thực hiện đầy đủ các chức năng bảo vệ cho máy phát. Để bảo vệ cho MFĐ chống lại các dạng sự cố nêu ở phần I, người ta thường dùng các loại bảo vệ sau: - Bảo vệ so lệch dọc để phát hiện và xử lý khi xảy ra sự cố (1). - Bảo vệ so lệch ngang cho sự cố (2). - Bảo vệ chống chạm đất một điểm cuộn dây stator cho sự cố (3). - Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ cho sự cố (4). - Bảo vệ chống ngắn mạch ngoài và quá tải cho sự cố (5). - Bảo vệ chống điện áp đầu cực máy phát tăng cao cho sự cố (6). Ngoài ra có thể dùng: Bảo vệ khoảng cách làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch, bảo vệ chống quá nhiệt rotor do dòng máy phát không cân bằng, bảo vệ chống mất đồng bộ, ... 13
- B. CÁC BẢO VỆ RƠLE CHO MÁY PHÁT ĐIỆN I. Bảo vệ so lệch dọc (87G) I.1. Nhiệm vụ và sơ đồ nguyên lý: Bảo vệ so lệch dọc (BVSLD) có nhiệm vụ chống ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator máy phát. Sơ đồ thực hiện bảo vệ như hình 1.1. Báo tín hiệu đứt Báo tín hiệu mạch thứ + + MC Cắt 4Rth MC 5RT + + + - 1RI 2RI 3RI Rf 52 MF Rf 1BI MF 87G b) a) Hình 1.1: Sơ đồ bảo vệ so lệch dọc cuộn stator 2BI MFĐ; sơ đồ tính toán (a) và theo mã số (b) Trong đó: - Rf: dùng để hạn chế dòng điện không cân bằng (IKCB), nhằm nâng cao độ nhạy của bảo vệ. - 1RI, 2RI, 4Rth: phát hiện sự cố và đưa tín hiệu đi cắt máy cắt đầu cực máy phát không thời gian (thực tế thường t ≈ 0,1 sec). - 3RI, 5RT: báo tín hiệu khi xảy ra đứt mạch thứ sau một thời gian cần thiết (thông qua 5RT) để tránh hiện tượng báo nhầm khi ngắn mạch ngoài mà tưởng đứt mạch thứ. Vùng tác động của bảo vệ là vùng giới hạn giữa các BI nối vào mạch so lệch. Cụ thể ở đây là các cuộn dây stator của MFĐ, đoạn thanh dẫn từ đầu cực MFĐ đến máy cắt. I.2. Nguyên lý làm việc: BVSLD hoạt động theo nguyên tắc so sánh độ lệch dòng điện giữa hai đầu cuộn dây stator, dòng vào rơle là dòng so lệch: IR = I1T - I2T = ISL (1-1) Với I1T, I2T là dòng điện thứ cấp của các BI ở hai đầu cuộn dây. Bình thường hoặc ngắn mạch ngoài, dòng vào rơle 1RI, 2RI là dòng không cân bằng IKCB: ISL = I1T - I2T = IKCB < IKĐR (dòng khởi động rơle) (1-2) nên bảo vệ không tác động (hình 1.2a). Khi xảy ra chạm chập giữa các pha trong cuộn dây stator (hình 1.2b), dòng điện vào các rơle 1RI, 2RI: 14
- I ISL = I1T - I2T = N > IKĐR (1-3) nI Trong đó: ISL = IKCBT < IKĐR I1T - IN: dòng điện ngắn mạch. - nI: tỉ số biến dòng của BI IN I1 T ISL ≈ > I KÂR Bảo vệ tác động đi cắt 1MC I2T nI đồng thời đưa tín hiệu đi đến bộ phận tự động diệt từ (TDT). I2T Trường hợp đứt mạch thứ của a) b) BI, dòng vào rơle là: I Hình 1.2: Đồ thị véctơ của dòng điện trong mạch IR = F (1-4) BVSLD nI a) Bình thường và khi ngắn mạch ngoài b) Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ Dòng điện này có thể làm cho bảo vệ tác động nhầm, lúc đó chỉ có 3RI khởi động báo đứt mạch thứ với thời gian chậm trễ, để tránh hiện tượng báo nhầm trong quá trình quá độ khi ngắn mạch ngoài có xung dòng lớn. Ở sơ đồ hình 1.1, các BI nối theo sơ đồ sao khuyết nên bảo vệ so lệch dọc sẽ không tác động khi xảy ra ngắn mạch một pha ở pha không đặt BI. Tuy nhiên các bảo vệ khác sẽ tác động. I.3. Tính các tham số và chọn Rơle: I.3.1. Tính chọn 1RI và 2RI: Dòng điện khởi động của rơle 1RI, 2RI được chọn phải thoả mãn hai điều kiện sau: Điều kiện 1: Bảo vệ không tác động đối với dòng không cân bằng cực đại IKCBmax khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ. IKĐB ≥ Kat.IKCBtt (1-5) IKCBtt = Kđn.KKCK.fi .INngmax (1-6) Trong đó: - Kat: hệ số an toàn tính đến sai số của rơle và dự trữ cần thiết. Kat có thể lấy bằng 1,3. - KKCK: hệ số tính đến sự có mặt của thành phần không chu kỳ của dòng ngắn mạch, KKCK có thể lấy từ 1 đến 2 tuỳ theo biện phấp được sử dụng để nâng cao độ nhạy của bảo vệ. - Kđn: hệ số tính đến sự đồng nhất của các BI (Kđn = 0,5÷1). - fi: sai số tương đối của BI, fi có thể lấy bằng 0,1 (có kể đến dự trữ, vì các máy biến dòng chọn theo đường cong sai số 10%). - INngmax: thành phần chu kỳ của dòng điện chạy qua BI tại thời điểm đầu khi ngắn mạch ngoài trực tiếp 3 pha ở đầu cực máy phát. Điều kiện 2: Bảo vệ không được tác động khi đứt mạch thứ BI. Lúc đó dòng vào rơle 1RI, 2RI: (giả sử MF đang làm việc ở chế độ định mức) I ISL = âmF (1-7) nI Dòng khởi động của bảo vệ: K at IKĐB = I âmF (1-8) nI Như vậy, điều kiện để chọn dòng khởi động cho 1RI, 2RI: IKĐB = max{Kat .IKCBtt; Kat .IđmF } (1-9) Dòng điện khởi động của rơle: K (3) .I KÂB IKĐR = (1-10) nI 15
- Với K(3) là hệ số sơ đồ. Sau khi tính được IKĐR ta sẽ chọn được loại rơle cần thiết. Kiểm tra độ nhạy Kn của bảo vệ: I N min Kn = (1-11) I KÂB Với INmin: dòng điện ngắn mạch 2 pha ở đầu cực máy phát khi máy phát làm việc riêng lẻ. Vì bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối nên yêu cầu Kn > 2. I.3.2. Tính chọn Rơle 3RI: Dòng khởi động sơ cấp của rơle 3RI phải lớn hơn dòng không cân bằng cực đại khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ. Nhưng trong tính toán thì điều kiện ổn định nhiệt của rơle là quyết định. Theo kinh nghiệm có thể chọn dòng khởi động cho 3RI: IKĐS(3RI) = 0,2.IđmF (1-12) Ta tính được IKĐR của 3RI và chọn được loại rơle tương ứng. I.3.3. Thời gian làm việc của 5RT: Khi xảy ra ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ, có thể xuất hiện những xung dòng lớn thoáng qua làm cho bảo vệ tác động nhầm do vậy phải chọn thời gian tác động của 5RT thoả mãn điều kiện: t5RT > tcắt Nngoài (1-13) t5RT = tcắtNng + Δ t (1-14) Trong đó: - tcắtNng: thời gian lớn nhất của các bảo vệ nối vào thanh góp điện áp máy phát. - Δ t: bậc chọn lọc thời gian, thường Δ t = (0,25 ÷ 0,5) sec. Nhận xét: - Bảo vệ sẽ tác động khi ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator 1BI I1S máy phát. I1T - Bảo vệ không tác động khi BIH chạm chập giữa các vòng dây trong BILV Vùng bảo IH cùng 1 pha hoặc khi xảy ra chạm đất 1 điểm trong cuộn dây phần tĩnh. vệ Để tăng độ nhạy của bảo vệ so ILV RI lệch người ta có thể sử dụng rơle so 2BI I2S I2T lệch có hãm. Hình 1.3: Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm cuộn dây stator MFĐ I.4. Bảo vệ so lệch có hãm: Sơ đồ bảo vệ như hình 1.3. Rơle gồm có hai cuộn dây: Cuộn hãm và cuộn làm việc. Rơle làm việc trên nguyên tắc so sánh dòng điện giữa ILV và IH. - Dòng điện vào cuộn làm việc ILV: . . I LV = I 1T − I 2T = I SL (1-15) - Dòng điện hãm vào cuộn hãm IH: IH = ⎢I1T + I2T⎢ (1-16) Khi làm việc bình thường hay ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ: Dòng điện I1T cùng chiều với dòng I2T: ⎢I1T⎢ ≈ ⎢I2T⎢ ISL = ILV = ⎢I1T - I2T⎢ = IKCB (1-17) IH = ⎢I1T + I2T⎢ ≈ 2.⎢I1T⎢ > ILV (1-18) nên bảo vệ không tác động. Khi xảy ra ngắn mạch trong vùng bảo vệ: Dòng điện I1T ngược pha với I2T: ⎢I1T⎢ = ⎢-I2T⎢ IH = ⎢I1T - I2T⎢ ≈ 0 ILV = ⎢I1T + I2T⎢ ≈ 2.⎢I1T⎢ > IH (1-19) 16
- bảo vệ sẽ tác động. Nhận xét: - Bảo vệ hoạt động theo nguyên tắc so sánh dòng điện giữa ILV và IH, nên độ nhạy của bảo vệ rất cao và khi xảy ra ngắn mạch thì bảo vệ tác động một cách chắc chắn với thời gian tác động thường t = (15 ÷ 20) msec. - Bảo vệ so lệch dọc dùng rơle có hãm có thể ngăn chặn bảo vệ tác động nhầm do ảnh hưởng bão hoà của BI. - Đối với các máy phát điện có công suất lớn có thể sử dụng sơ đồ bảo vệ so lệch hãm tác động nhanh (hình 1.4). Ở chế độ làm việc bình thường, dòng điện thứ A cấp I1T và I2T của các nhóm ILV biến dòng 1BI, 2BI chạy qua B I1S I2S điện trở hãm RH, tạo nên RL1 C CL RLV điện áp hãm UH, còn hiệu RL1 dòng thứ cấp (dòng so lệch) ULV ISL chạy qua biến dòng trung BIG gian BIG, cầu chỉnh lưu CL ILV RL2 và điện trở làm việc RLV tạo I2T RL2 I1T nên điện áp làm việc ULV. BIG D1 D2 Giá trị điện áp UH > ULV, IH bảo vệ không tác động. ILV RH/2 Đến RG UH đầu ra RH/2 Hình 1.4: Bảo vệ so lệch có hãm tác động nhanh cho MFĐ công suất lớn Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ, điện áp ULV >> UH, dòng điện chạy qua rơle RL1 làm rơle này tác động đóng tiếp điểm RL1 lại. Dòng điện làm việc sau khi nắn chạy qua rơle RL2, RL2 đóng tiếp điểm lại, rơle cắt đầu ra sẽ được cấp nguồn thao tác qua hai tiếp điểm nối tiếp RL1 và RL2 đi cắt máy cắt đầu cực máy phát. Ngoài ra, người ta còn dùng rơle so lệch tổng trở cao để bảo vệ so lệch máy phát điện (hình 1.5). Rơle so lệch RU trong sơ đồ có tổng trở khá lớn sẽ tác động theo điện áp so lệch USL, ở chế độ làm việc bình thường và khi ngắn mạch ngoài, các biến dòng 1BI, 2BI (được chọn giống nhau) có cùng dòng điện máy phát đi qua do đó các sức điện động E1 và E2 bằng nhau và ngược pha nhau, L1 = L2, phân bố điện áp trong mạch như hình 1.5b. R1 R2 1BI IN 2BI N E1 L1 USL RSL E2=0 USL 1BI E1 USL a) c) R1 R2 R1 R2 E1 L1 USL RSL L2 E2 E1 L1 USL RSL L2 E2 E1 USL E1 E2 USL = 0 E2 b) d) Hình 1.5: Bảo vệ so lệch dùng rơle tổng trở cao cho MFĐ a) Sơ đồ nguyên lý b) Mạch điện đẳng trị và phân bố điện áp trong chế độ làm việc bình thường c) nhóm 2BI bị bão hoà khi ngắn mạch ngoài và hoàn toàn d) khi có ngắn mạch trong. 17
- Trị số điện áp đặt lên rơle so lệch RU phụ thuộc vào quan hệ giữa các điện trở R1 và R2. Điện trở R1, R2 gồm điện trở cuộn dây thứ cấp và dây dẫn phụ nối giữa hai nhóm biến dòng 1BI và 2BI, với R1 = R2 ⇒ USL = 0 Khi xảy ra ngắn mạch trong vùng bảo vệ: * Trường hợp máy phát làm việc biệt lập với hệ thống: Dòng điện qua 1BI là dòng của máy phát. Dòng điện qua 2BI bằng không E2 = 0. Điện áp đặt lên rơle so lệch RU hình 1.5c: I "N .(R1 + R 2 ) U SL1 = (vì RSL >> R2) (1-20) nI Trong đó: " - I N : trị hiệu dụng của dòng siêu quá độ khi ngắn mạch trên đầu cực máy phát. I "N = I(3)Nngmax = I(3)Nđầu cực MF với: - nI: tỷ số biến dòng của BI. - RSL: điện trở mạch so lệch (gồm rơle và dây nối). - * Trường hợp máy phát nối với hệ thống: Khi đó tại điểm ngắn mạch, ngoài dòng điện do bản thân máy phát cung cấp I " còn có thêm thành phần dòng điện do hệ thống đổ NF về I " . Mạch điện đẳng trị và phân bố điện áp như hình 1.5d. Giá trị điện áp đặt lên rơle so NH lệch RU: (I "NF + I "NH ).(R1 + R 2 ) U SL2 = (1-21) nI Để đảm bảo tính chọn lọc, điện áp khởi động của rơle so lệch RU phải chọn lớn hơn min{USL1; USL2}, nghĩa là: K at .I "N .(R1 + R 2 ) UKĐR = Kat.USL1 = (1-22) nI Với Kat = (1,15 ÷ 1,2) là hệ số an toàn. Thời gian tác động của bảo vệ thường: t = (15 ÷ 20) msec Nhận xét: - Đối với các MFĐ có công suất lớn, hằng số thời gian tắt dần của thành phần một chiều trong dòng điện ngắn mạch có thể đạt đến hàng trăm msec, gây bão hòa mạch từ của các máy biến dòng và làm chậm tác động của bảo vệ khi có ngắn mạch trong vùng bảo vệ. Vì vậy cần phải sử dụng sơ đồ bảo vệ tác động nhanh trước khi xảy ra bão hòa mạch từ của máy biến dòng, tức là: tbh > tbv, với tbv là thời gian cắt ngắn mạch của bảo vệ; tbh thời gian bão hoà mạch từ của BI. 18
- I.5. Bảo vệ khoảng cách (21): Đối với các MFĐ công suất lớn người ta thường sử dụng bảo vệ khoảng cách làm bảo vệ dự phòng cho BVSL (hình 1.6a). TG X jX UF BA ZKĐ BU tII jXKĐ U Δt XB R RZ 0,7XB 0 RKĐ F I tI = (0,4 ÷ 0,5) BI XF sec t a) b) 0 Hình 1.6: Sơ đồ nguyên lý (a); đặc tính thời gian (b) và đặc tuyến khởi động (c) của bảo vệ khoảng cách cho MFĐ Vì khoảng cách từ MBA đến máy cắt cao áp khá ngắn, để tránh tác động nhầm khi ngắn mạch ngoài MBA, vùng thứ nhất của bảo vệ khoảng cách được chọn bao gồm điện kháng của MFĐ và khoảng 70% điện kháng của MBA tăng áp (để bảo vệ hoàn toàn cuộn hạ của MBA), nghĩa là: I Z kđ = ZF + 0,7.ZB (1-23) Thời gian làm việc của vùng thứ nhất thường chọn tI = (0,4 ÷ 0,5) sec (hình 1.6b). Vùng thứ hai thường bao gồm phần còn lại của cuộn dây MBA, thanh dẫn và đường dây truyền tải nối với thanh góp liền kề. Đặc tuyến khởi động của rơle khoảng cách có thể có dạng vòng tròn với tâm ở góc toạ độ hoặc hình bình hành với độ nghiêng của cạnh bên bằng độ nghiêng của véctơ điện áp UF hình 1.6c. II. Bảo vệ so lệch ngang (87G) Các vòng dây của MFĐ chập nhau thường do nguyên nhân hư hỏng cách điện của dây quấn. Có thể xảy ra chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một nhánh (cuộn dây đơn) hoặc giữa các vòng dây thuộc hai nhánh khác nhau trong cùng một pha, dòng điện trong các vòng dây bị chạm chập có thể đạt đến trị số rất lớn. Đối với máy phát điện mà cuộn dây stator là cuộn dây kép, khi có một số vòng dây chạm nhau sức điện động cảm ứng trong hai nhánh sẽ khác nhau tạo nên dòng điện cân bằng chạy quẩn trong các mạch vòng sự cố và đốt nóng cuộn dây có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp khi xảy ra chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một pha nhưng BVSLD không thể phát hiện được, vì vậy cần phải đặt bảo vệ so lệch ngang để chống dạng sự cố này. 19
- KĐ I*LV RL Cắt R R MC 4 I1S LV H 3 ILV = IH 2BI IH 1BI I2S ILV I2T 2 1 BIH I1T ILV = f(IH) BILV a) b) 0 1 2 3 4 I*H Hình 1.7: Bảo vệ so lệch ngang có hãm (a) và đặc tính khởi động (b) Đối với MFĐ công suất vừa và nhỏ chỉ có cuộn dây đơn, lúc đó chạm chập giữa các vòng dây trong cùng một pha thường kèm theo chạm vỏ, nên bảo vệ chống chạm đất tác động (trường hợp này không cần đặt bảo vệ so lệch ngang). Với MFĐ công suất lớn, cuộn dây stator làm bằng thanh dẫn và được quấn kép, đầu ra các nhánh đưa ra ngoài nên việc bảo vệ so lệch ngang tương đối dễ dàng. Người ta có thể dùng sơ đồ bảo vệ riêng hoặc chung cho các pha. II.1. Sơ đồ bảo vệ riêng cho từng pha: (hình 1.7, 1.8) Trong chế độ làm việc bình thường hoặc ngắn mạch ngoài, sức điện động trong các nhánh cuộn dây stator bằng nhau nên I1T = I2T. Khi đó: ⎢IH⎢ = ⎢I1T + I2T⎢ = 2.I1T (1-24) ISL =⎢ILV⎢=⎢I1T - I2T⎢ = IKCB (1-25) ⇒ IH > ILV nên bảo vệ không tác động Khi xảy ra chạm chập giữa các vòng dây 87G 87G 87G của hai nhánh khác nhau cùng một pha, giả thiết ở chế độ máy phát chưa mang tải, ta có: I1T = -I2T Hình 1.8: Sơ đồ bảo vệ so lệch ngang theo mã số ⎢IH⎢ = ⎢I1T - I2T⎢ = IKCB ⎢ ILV⎢ = ⎢I1T + I2T⎢ = 2.I1T (1-26) ⇒ ILV > IH nên rơle tác động cắt máy cắt đầu cực máy phát. II.2. Sơ đồ bảo vệ chung cho các pha: (hình 1.9) Trong sơ đồ BI được đặt ở giữa hai điểm nối trung tính của 2 nhóm nhánh của cuộn dây stator, thứ cấp của BI nối qua bộ lọc sóng hài bậc ba L3f dùng để giảm dòng không cân bằng đi vào rơle. 20
- A B C Báo tín + T 1 hiệu 2 RI + Lf3 RT Rth a) O1 C Cắt 1MC O2 - Hình 1.9: Sơ đồ bảo vệ so lệch ngang cho các pha MFĐ, sơ đồ tính b) BI 87 toán (a) và theo mã số (b) CN: cầu nối, bình thường CN ở vị trí 1 và bảo vệ tác động không thời gian. Khi máy phát đã chạm đất 1 điểm mạch kích từ (không nguy hiểm), CN được chuyển sang vị trí 2 lúc đó bảo vệ sẽ tác động có thời gian để tránh tác động nhầm khi chạm đất thoáng qua điểm thứ 2 mạch kích từ. II.2.1. Nguyên lý hoạt động: Bảo vệ hoạt động trên nguyên lý so sánh thế V1 và V2 của trung điểm O1 và O2 giữa 2 nhánh song song của cuộn dây. * Ở chế độ bình thường hoặc ngắn mạch ngoài: U12 = V1 - V2 ≈ 0 (1-27) nên không có dòng qua BI do đó bảo vệ không tác động (cầu nối ở vị trí 1). * Khi xảy ra chạm chập 1 điểm mạch kích từ, máy phát vẫn được duy trì vận hành nhưng phải chuyển cầu nồi sang vị trí 2 để tránh trường hợp bảo vệ tác động nhầm khi ngắn mạch thoáng qua điểm thứ 2 mạch kích từ. * Khi sự cố (chạm chập giữa các vòng dây): U12 = V1 - V2 ≠ 0 (1-28) nên có dòng qua BI bảo vệ tác động cắt máy cắt. II.2.2. Dòng khởi động của rơle: Dòng điện khởi động của bảo vệ được xác định theo công thức: IKĐB ≥ Kat.IKCBtt (1-29) Thực tế việc xác định dòng không cân bằng tính toán IKCBtt tương đối khó, nên thường xác định theo công thức kinh nghiệm: IKĐB = (0,05 ÷ 0,1).IđmF (1-30) I KÂB ⇒ IKĐR = (1-31) nI từ đó có thể chọn được loại rơle cần thiết. II.2.3. Thời gian tác động của bảo vệ: Bình thường bảo vệ tác động không thời gian (cầu nối CN ở vị trí 1). Khi chạm đất điểm thứ nhất mạch kích từ thì cầu nối CN được chuyển sang vị trí 2. Thời gian tác động của rơle RT được xác định như sau: 21
- tRT = tBV 2 điểm ktừ + Δt (1-32) Trong đó: - tBV 2 điểm ktừ: thời gian tác động của bảo vệ chống chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ. - Δt: bậc chọn thời gian, thường lấy Δt = 0,5 sec. - Nhận xét: - Bảo vệ so lệch ngang cũng có thể làm việc khi ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator. Tuy nhiên nó không thể thay thế hoàn toàn cho BVSLD được vì khi ngắn mạch trên đầu cực máy phát bảo vệ so lệch ngang không làm việc. - Bảo vệ tác động khi chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ (nếu bảo vệ chống chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ không tác động) do sự không đối xứng của từ trường làm cho V1 ≠ V2. III. Bảo vệ chống chạm đất trong cuộn dây stator (50/51n) Mạng điện áp máy phát thường làm việc với trung tính cách điện với đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang nên dòng chạm đất không lớn lắm. Tuy vậy, sự cố một điểm cuộn dây stator chạm lõi từ lại thường xảy ra, dẫn đến đốt cháy cách điện cuộn dây và lan rộng ra các cuộn dây bên cạnh gây ngắn mạch nhiều pha.Vì vậy, cần phải đặt bảo vệ chống chạm đất một điểm cuộn dây stator. Dòng điện tại chỗ chạm đất khi trung điểm của cuộn dây máy phát không nối đất là: α .U p I (1) = Âα (1-33) rqâ + X C0Σ 2 2 Trong đó: - α: số phần trăm cuộn dây tính từ trung điểm đến vị trí chạm đất (α ≤ 1). - Up: điện áp pha của máy phát. - rqđ: điện trở quá độ tại chỗ sự cố. - X C0Σ : dung kháng 3 pha đẳng trị của tất cả các phần tử trong mạng điện áp 1 máy phát. X C0Σ = 3. j.ω.C0 ∑ Nếu bỏ qua điện trở quá độ tại chỗ sự cố (rqđ = 0), dòng chạm đất bằng: I (1) = 3.α.ω.C0Σ.Up Âα (1-34) Khi chạm đất xảy ra tại đầu cực máy phát (α = 1) dòng chạm đất đạt trị số lớn nhất: I (1) max = 3.ω.C0Σ.Up Âα (1-35) Nếu dòng chạm đất lớn cần phải đặt cuộn dập hồ quang (CDHQ), theo quy định của một số nước, CDHQ cần phải đặt khi: I (1)max ≥ 30 A đối với mạng có U = 6 kV Â I (1)max ≥ 20 A đối với mạng có U = 10 kV Â I (1)max ≥ 15 A đối với mạng có U = (15 ÷ 20) kV Â I (1)max ≥ 10 A đối với mạng có U = 35 kV Â (1) Kinh nghiệm cho thấy rằng dòng điện chạm đất I Â ≥ 5A có khả năng duy trì tia lửa điện tại chỗ chạm đất làm hỏng cuộn dây và lõi thép tại chỗ sự cố, vì vậy bảo vệ cần phải tác động cắt máy phát. Phần lớn sự cố cuộn dây stator là chạm đất một pha vì các cuộn dây cách điện nằm trong các rãnh lõi thép. Để giới hạn dòng chạm đất trung tính máy phát thường nối đất qua một tổng trở. Các phương pháp nối đất trung tính được trình bày trong hình 1.10. Nếu tổng trở trung tính đủ lớn dòng chạm đất có thể giới hạn nhỏ hơn dòng điện định mức máy phát. Không có công thức tổng quát nào cho giá trị tối ưu của tổng trở giới hạn dòng. Nếu tổng trở trung tính quá cao, dòng chạm đất bé làm cho rơle không tác động. Ngoài ra điện trở quá lớn sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng quá độ giữa các cuộn dây với đất và đường dây kết nối. Để tránh hiện tượng này khi tính chọn điện trở trung tính cực đại 22
- 1 dựa vào dung dẫn giữa 3 cuộn dây stator máy phát, thường yêu cầu: R ≤ (Ω) 3ωC (1-36) với C là điện dung của mỗi cuộn dây stator máy phát. Nếu điện trở trung tính thấp, dòng điện chạm đất sẽ cao và sẽ gây nguy hiểm cho máy phát. Khi điện trở trung tính giảm độ nhạy của rơle chống chạm đất giảm do điện thế thứ tự không nhỏ. Rơle chống chạm đất sẽ cảm nhận điện thế giáng trên điện trở nối đất do vậy giá trị điện thế này phải đủ lớn để đảm bảo độ nhạy của rơle. Hình 1.10 giới thiệu một số phương án áp dụng nối đất trung tính máy phát. Phương án a: Trung tính nối đất qua điện trở cao Rt (hình1.10a) để giới hạn dòng chạm đất nhỏ hơn 25A. Một phương án khác cũng nối đất qua điện trở thấp cho phép dòng chạm đất có thể đạt đến 1500A. Phương án b: Trung tính nối đất qua điện kháng có kháng trở bé (hình 1.10b), với phương án này cho phép dòng chạm đất lớn hơn khi dùng phương án a, giá trị dòng chạm đất khoảng (25÷100)% dòng ngắn mạch 3 pha. Phương án c: Trung tính nối đất qua máy biến áp BA hình 1.10c, điện áp của cuộn sơ MBA bằng điện áp máy phát, điện áp của cuộn thứ MBA khoảng 120V hay 240V. - Đối với sơ đồ có thanh góp cấp điện áp máy phát khi Iđα > 5 (A) cần phải cắt máy phát. - Đối với sơ đồ nối bộ MF- MBA thường Iđα < 5 (A) chỉ cần đặt Rđ KĐ bảo vệ đơn giản hơn để báo tín hiệu BA Rt chạm đất stator mà không cần cắt a) b) c) máy phát. Hình 1.10: Các phương án nối đất trung tính MFĐ III.1. Đối với sơ đồ thanh góp điện áp máy phát: Sơ đồ hình 1.11 được dùng để bảo vệ cuộn dây stator máy phát khi xảy ra chạm đất. Bảo vệ làm việc theo dòng thứ tự không qua biến dòng thứ tự không 7BI0 có kích từ phụ từ nguồn xoay chiều lấy từ 2BU. Báo tín hiệu 1MC FCO + + + 2BU 3RI 4RI 5RG RTh - + Cắt 1MC Từ bảo vệ 6RT chống nm 7BI0 ngoài - MF Hình 1.11: Sơ đồ bảo vệ chống chạm đất 1 điểm cuộn stator MFĐ 23
- - 3RI: rơle chống chạm đất 2 pha tại hai điểm khi dùng bảo vệ so lệch dọc đặt ở 2 pha (sơ đồ sao khuyết). - 4RI: rơle chống chạm đất 1 pha cuộn dây stator. - 5RG: khoá bảo vệ khi ngắn mạch ngoài. - 6RT: tạo thời gian làm việc cần thiết để bảo vệ không tác động đối với những giá trị quá độ của dòng điện dung đi qua máy phát khi chạm đất 1 pha trong mạng điện áp máy phát. - Rth: rơle báo tín hiệu. III.1.1. Nguyên lý hoạt động: Tình trạng làm việc bình thường, dòng điện qua rơle 3RI, 4RI: . 1 . . . 1 . I R = (I A + I B + I C ) = I KCBtt (1-37) nI nI Dòng điện không cân bằng do các pha phía sơ cấp của 7BI0 đặt không đối xứng với cuộn thứ cấp và do thành phần kích từ phụ gây nên. Dòng điện khởi động của rơle cần phải chọn lớn hơn dòng điện không cân bằng trong tình trạng bình thường này: IKĐR >IKCBtt Khi xảy ra chạm đất 1 pha trong vùng bảo vệ: Dòng qua chỗ chạm đất bằng: ID = (3.α.ω.C0HT + 3.α.ω.C0F).UpF (1-38) Trong đó: - α: phần số vòng dây bị chọc thủng kể từ điểm trung tính cuộn dây stator. - C0F, C0HT: điện dung pha đối với đất của máy phát và hệ thống. - UpF: điện áp pha của máy phát. Dòng điện vào rơle bằng: I ′D = 3.ω.α.C0HT .U pF (1-39) để bảo vệ có thể tác động được cần thực hiện điều kiện: IKĐB ≤ I ′ α − I KCBtt D (1-40) để đơn giản, ta giả thiết dòng chạm đất đi qua bảo vệ và dòng không cân bằng tính toán ngược pha nhau. Khi số vòng chạm α bé, dòng điện chạm đất I ′ α nhỏ và bảo vệ có thể có vùng chết D ở gần trung tính máy phát. Khi chạm đất một pha ngoài vùng bảo vệ, dòng điện đi qua bảo vệ: I ′Dα = 3.ω.α.C0F .U pF ′ (1-41) để bảo vệ không tác động trong trường hợp này, dòng khởi động của bảo vệ phải được chọn: I KÂB > I ′Dαqâ + I KCBtt ′ (1-42) Ở đây chúng ta chọn điều kiện nặng nề nhất là khi dòng điện chạm đất qua bảo vệ và dòng không cân bằng có chiều trùng nhau, đồng thời phải chọn giá trị của dòng điện chạm đất bằng giá trị quá độ lớn nhất vì chạm đất thường là không ổn định. Khi xảy ra chạm đất 2 pha tại hai điểm, trong đó có một điểm nằm trong vùng bảo vệ. Bảo vệ sẽ tác động cắt máy phát nhờ rơle 3RI. Trong trường hợp này rơle 4RI cũng khởi động nhưng tín hiệu từ 4RI bị trễ do 6RT. III.1.2. Tính chọn Rơle: * Dòng khởi động của rơle 3RI: Việc xác định dòng không cân bằng đi qua bảo vệ khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ rất phức tạp vì thế người ta thường chỉnh định với một độ dự trữ khá lớn, theo kinh nghiệm vận hành thường chọn: IKĐB3RI = (100 ÷ 200) (A) (phía sơ cấp) (1-43) * Dòng khởi động của rơle 4RI: Dòng khởi động của 4RI được chọn theo 2 điều kiện: Bảo vệ không được tác động khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ, khi đó: K at I KÂB 4RI = (3ωC0k qâU pF + I KCBtt max ) (A) (phía sơ cấp) (1-44) K tv 24
- Theo giá trị dòng điện sơ cấp bé nhất tương ứng với dòng điện khởi động cực tiểu của 4RI (giá trị này phụ thuộc vào cấu tạo và độ nhạy của rơle 4RI). Đối với các rơle thường gặp giá trị này khoảng: IKĐB4RI = (2 ÷ 3) (A) (phía sơ cấp) (1-45) Từ hai điều kiện trên chúng ta sẽ chọn được dòng điện lớn hơn làm dòng điện tính toán. * Thời gian làm việc của rơle 6RT: Để loại trừ ảnh hưởng của những giá trị quá độ của dòng điện dung khi chạm đất một pha trong mạng điện áp máy phát, người ta thường chọn: t6RT = (1 ÷ 2) sec (1-46) III.2. Đối với sơ đồ nối bộ MF-MBA: Với sơ đồ nối bộ, khi xảy ra chạm đất một điểm cuộn dây stator dòng chạm đất bé vì vậy bảo vệ chỉ cần báo tín hiệu, ở đây chỉ cần dùng sơ đồ bảo vệ đơn giản, làm việc theo điện áp thứ tự không như hình 1.12. Giá trị khởi động của RU (UKĐRU) thường chọn theo hai điều kiện sau: Điều kiện1: UKĐRU > UKCBmax + Điều kiện2: UKĐRU chọn theo điều + kiện ổn định nhiệt của rơle và thường lấy RT bằng 15V. Thường chọn theo điều kiện 2 là đã MBA RU thoả điều kiện 1. - Rơle thời gian dùng để tạo thời gian trễ tránh trường hợp bảo vê tác động nhầm do quá độ sự cố bên ngoài. FCO tRT = tmax (BV của phần tử kế cận) + Δt. (1-47) V BU III.3. Một số sơ đồ khác: MF MFĐ nối với thanh góp điện áp thường có công suất bé và sơ đồ bảo vệ Hình 1.12: Sơ đồ bảo vệ chạm đất một thường dựa trên nguyên lý làm việc theo biên điểm cuộn stator bộ MF-MBA độ hoặc hướng dòng điện chạm đất. III.3.1. Phương pháp biên độ: α I(1)ĐαF I(1)ĐαH 51N Rt BA 59 BU Rt Rđ 50N C0F I(1)Đα C0H 50N a) b) c) Hình 1.13: Chạm đất trong cuộn dây stator MFĐ Hình 1.14: Bảo vệ chạm đất dây quấn stator Phương pháp biên độ thường được sử dụng khi thành phần dòng điện chạm đất từ phía điện dung hệ thống I(1)đαH lớn hơn nhiều so với thành phần chạm đất từ phía điện dung máy phát I(1)đαF nghĩa là: I(1)đαH >> I(1)đαF với IđαF = 3.j.ω.C.Uα 25
- Vì dòng chạm đất I(1)đα (hình 1.13) phụ thuộc vào vị trí α của điểm chạm đất, nên nếu xảy ra chạm đất gần trung tính (α → 0) bảo vệ sẽ không đủ độ nhạy, vì vậy phương pháp này chỉ bảo vệ được khoảng 70% cuộn dây stator máy phát kể từ đầu cực máy phát. Ngoài sơ đồ nêu ở phần III.1, sau đây chúng ta sẽ xét thêm một số sơ đồ bảo vệ theo phương pháp biên độ khác sau: Trung tính máy phát nối đất qua điện trở cao Rđ: (hình 1.14a) Máy biến dòng đặt ở dây nối trung tính MFĐ qua điện trở nối đất Rđ, cuộn thứ cấp nối vào rơle dòng cắt nhanh (có mã số 50N). Trị số dòng điện đặt của rơle lấy bằng 10% giá trị dòng điện chạm đất cực đại ở cấp điện áp máy phát. Đây là trị số đặt nhỏ nhất có tính đến độ an toàn khi thành phần dòng điện thứ tự không từ hệ thống cao áp truyền qua điện dung cuộn dây MBA tới máy phát. Để nâng cao hiệu quả của bảo vệ người ta có thể đặt thêm bảo vệ dòng cực đại (51N) có đặc tính thời gian phụ thuộc có trị số dòng điện đặt khoảng 5% giá trị dòng chạm đất cực đại Iđmax ở cấp điện áp máy phát. Máy phát nối đất trung tính qua MBA: (hình 1.14b) MBA nối đất đặt ở trung tính máy phát điện, vừa có chức năng như một kháng điện nối đất của máy phát vừa cung cấp nguồn cho bảo vệ. Cuộn thứ cấp của MBA được nối với rơle quá điện áp (59) song song với tải trở Rt nhằm ổn định sự làm việc cho MBA và tạo giá trị điện áp đặt lên rơle quá điện áp. Trị số điện áp đặt khoảng (5,4 ÷ 20) V. Sơ đồ chỉ có thể bảo vệ được khoảng 90% cuộn stator tính từ đầu cực máy phát. Người ta cũng có thể sử dụng phương án hình 1.14c để bảo vệ chống chạm đất cuộn stator máy phát. Cuộn thứ cấp của MBA được mắc thêm tải trở Rt, điện trở này làm tăng thành phần tác dụng chạm đất lên khoảng 10A và trên mạch thứ cấp này đặt biến dòng nối vào rơle dòng cực đại (50N). Giá trị đặt của rơle này khoảng 5% giá trị dòng điện chạm đất cực đại ở cấp điện áp máy phát. Dòng điện thứ cấp của BI chọn 1A còn dòng điện phía sơ cấp của BI chọn bằng hoặc nhỏ hơn dòng điện đi qua cuộn sơ cấp của MBA nối đất. Sơ đồ sử dụng điện áp sóng hài bậc 3: (hình 1.15) MF F N 2BU0 1RU Z1 a Z2 Rđ Lf3 1BU0 2RU a) b U”F U’F F N N F b) ” UN 50% 100% U’N U”F U’F c) N F F N 50% 100% d) F N 50% F N 100% U”N U’N Hình 1.15: Sơ đồ bảo vệ chạm đất 100% cuộn stator theo điện áp hài bậc 3 (a); đồ thị véctơ trong chế độ vận hành bình thường (b); khi chạm đất ở trung tính (c) và khi chạm đất ở đầu cực điểm máy phát 26
- Các sơ đồ bảo vệ mô tả trên không bảo vệ được hoàn toàn cuộn stator máy phát khi xảy ra chạm đất một pha. Với các máy phát công suất lớn hiện đại, yêu cầu phải bảo vệ 100% cuộn dây stator khi xảy ra sự cố trên, nghĩa là bảo vệ phải tác động khi xảy ra chạm đất một pha bất kì vị trí nào cuộn dây stator máy phát. Một trong những phương pháp lựa chọn ở đây là sử dụng điện áp sóng hài bậc ba. Do tính phi tuyến của mạch từ máy phát nên điện áp cuộn dây stator luôn chứa thành phần sóng hái bậc ba, giá trị của thành phần điện áp này phụ thuộc vào trị số điện kháng của thiết bị nối với trung tính máy phát, điện dung với đất của cuộn stator, điện dung nối đất của các dây dẫn, thanh dẫn mạch máy phát và điện dung cuộn dây MBA nối với máy phát điện. Trong điều kiện vận hành bình thường, nếu đo điện áp sóng hài bậc ba với đất ở các điểm khác nhau trên cuộn dây stator ta có phân bố điện áp như trên hình 1.15b. Ở đây kí hiệu U’N, U’F là điện áp hài bậc ba khi máy phát không tải và U”N, U”F khi máy phát đầy tải. Khi xảy chạm đất ở đầu cực hoặc ở trung tính máy phát, điện áp sóng hài ở đầu cực không chạm đất tăng lên gần gấp hai lần so với chế độ tương ứng trước khi chạm đất (hình 1.15c,d). Nguyên lý làm việc của sơ đồ bảo vệ là so sánh trị số điện áp hài bậc ba ở trung tính máy phát và trị số điện áp hài bậc ba lấy ở cuộn tam giác hở của 2BU. Rơle le điện áp 2RU nối qua bộ lọc tần số hài bậc ba Lf3 và sẽ tác động khi có chạm đất trong cuộn dây stator. Như đã phân tích ở phần trước, rơle điện áp 1RU chỉ bảo vệ được khoảng 90% cuộn stator tính từ đầu cực máy phát, ở đây rơle 2RU cũng bảo vệ được khoảng (70 ÷ 80) % cuộn stator tính từ điểm trung tính. Như vậy sự phối hợp làm việc giữa 1RU và 2RU có thể bảo vệ được toàn bộ cuộn stator máy phát khi xảy ra chạm đất một pha. Các tổng trở Z1, Z2 được chọn sao cho ở chế độ làm việc bình thường điện áp đặt lên 2RU bằng không, khi xảy ra chạm đất cuộn stator điện áp đặt lên rơle sẽ lớn hơn nhiều so với điện áp đặt của 2RU. III.3.2. Phương pháp hướng dòng điện chạm đất: (hình1.16) Phương pháp hướng dòng điện chạm đất có thể mở rộng vùng bảo vệ chống chạm đất khoảng 90% cuộn dây kể từ đầu cực máy phát. 3U0 K Vùng tác động IU R1 C1 R2 K L ΔI -I(1)Đ BTH1 C2 t Vùng hãm Ilv CL1 IU (1) RI 3I0 = I D IH Ilv BTH2 a) CL2 b) HÌNH 1.16 : bảo vệ có hướng chống chạm đất cuộn dây stator thanh góp điện áp mfđ 27
- Rơle so sánh tương quan giữa dòng điện làm việc ILV và dòng điện hãm IH theo quan hệ : ΔI = IH - ILV (1-48) Trong đó: IH = IU + I1Đ (1-49a) ILV = IU - I1Đ (1-49b) &1 lấy từ bộ lọc dòng thứ tự không. Với IU là dòng điện lấy từ nguồn điện áp U0; I D Từ đồ thị véctơ hình 1.16b ta có thể thấy rằng, điều kiện làm việc của bảo vệ được xác định theo dấu của ΔI, bảo vệ sẽ tác động cắt MC khi ΔI > 0, nghĩa là IH >ILV điều này được thoả mãn nếu chạm đất xảy ra trong vùng bảo vệ. Đường K-L trên đồ thị véctơ hình 1.16b là ranh giới giữa miền tác động và miền hãm của bảo vệ. Nếu chuyển mạch khoá K (hình 1.16a) đấu vào điện áp U0 qua điện trở R1 thay cho tụ điện C1 thì sơ đồ có thể sử dụng để bảo vệ cho các máy phát có trung tính nối đất qua điện trở lớn. Khi ấy thành phần tác dụng của dòng điện tác dụng sẽ được so sánh với thành phần phản kháng của dòng điện khi trung điểm cuộn dây máy phát không nối đất. Nếu thành phần tác dụng và thành phần phản kháng của dòng điện chạm đất gần bằng nhau, người ta sử dụng sơ đồ có tên gọi là sơ đồ 450 khi ấy khoá K sẽ chuyển sang mạch R2, C2 với thông số được lựa chọn thích hợp. Một phương án khác để thực hiện bảo vệ chống chạm đất cuộn dây stator máy phát có trung tính không nối đất hoặc nối đất qua điện trở lớn làm việc trực tiếp với thanh góp điện áp máy phát trình bày trên hình 1.17. Trong phương án này người ta sử dụng thiết bị tạo thêm tải thứ tự không. Tải này được đưa vào làm việc khi phát hiện có chạm đất và làm tăng thành phần tác dụng của dòng điện sự cố lên khoảng 10A, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định hướng dòng điện. Thiết bị tạo thêm tải bao gồm BI0N đấu vào trung tính của máy phát, tải R của BI này được đóng mở bằng tiếp điểm của rơle điện áp RU0. Khi có chạm đất, điện áp U0 xuất hiện, RU0 đóng tức thời tiếp điểm của mình và duy trì một khoảng thời gian t2 đủ cho sơ đồ làm việc chắc chắn. Tỉ số biến đổi của BIG trong mạch thiết bị tạo thêm tải được chọn sao cho thành phần tác dụng của dòng điện đưa vào bộ so sánh pha α đủ để xác định đúng hướng sự cố. Hình 1.17b,c trình bày sơ đồ nguyên lý và đồ thị véctơ để xác định hướng sự cố khi chạm đất xảy ra bên trong (hình 1.17b) và bên ngoài (hình 1.17c) cuộn dây stator máy phát. Khi chạm đất ngoài vùng bảo vệ, dòng điện tổng I∑ đưa vào bộ so sánh pha: I∑ = IA - I(1)D (1-50) Trong đó: - IA dòng điện được tạo nên bởi thiết bị tạo thêm tải. - I(1)D dòng điện chạm đất chạy qua bảo vệ. Trong trường hợp này góc pha α giữa điện áp thứ tự không U0 và dòng điện tổng I∑ vượt qua trị số góc làm việc giới hạn nên sẽ không có tín hiệu cắt . Khi chạm đất trong cuộn dây stator MFĐ ta có: I∑ = IA + I(1)D và góc pha α giữa điện áp thứ tự không U0 và dòng điện tổng I∑ nằm trong miền tác động của bảo vệ. Rơle tác động cắt với thời gian t1. 28
- Đóng MC . RU0 α BI0 U0 RU0 t2 Cắt I(1)Đ RU0 . (1) I(1)Đ IA Cắt IÂ a t1 MC BI0N R BI0 IΣ BIG IΣ = IA+ I(1)Đ Thiết bị bảo vệ . IA U0 MF c) RU0 BIG Thiết bị Miền hãm tạo thêm BI0N R tải α IΣ Miền tác động a) BI0 I(1)Đ U0 IΣ Miền hãm IA BI0N R α (1) I Σ = IA - I Đ BIG Miền tác động c) Hinh 1.17 : Sơ đồ bảo vệ chống chạm đất cuộn dây stator MFĐ có thiết bị tạo thêm tải (a) đồ thị véctơ khi có chạm đất ngoài (b) và trong (c) vùng bảo vệ. Sơ đồ ở hình 1.17có thể bảo vệ được 90% cuộn dây. Khi chạm đất trong vùng 10% còn lại (gần trung điểm) bảo vệ không đủ độ nhạy. Tuy nhiên, do điện áp ở phần này của cuộn dây không lớn (không vượt quá 10% Up) nên xác xuất xảy ra hỏng hóc về điện (chẳng hạn do cách điện bị đánh thủng) rất thấp nên ở các máy phát công suất bé người ta thường không đòi hỏi bảo vệ toàn bộ cuộn dây. Đối với các MFĐ nối bộ với MBA, thông thường cuộn dây MBA phía máy phát đấu tam giác nên chạm đất ở phía cáo áp dòng thứ tự không không ảnh hưởng đến MFĐ. Với các điểm chạm đất xảy ra trong mạng cấp điện áp máy phát có thể phát hiện bằng sự xuất hiện U0 ở đầu cực tam giác hở của BU đặt ở đầu cực MFĐ, hoặc đầu ra của MBA đấu với trung điểm của MFĐ. Với các MFĐ công suất lớn, người ta yêu cầu phải bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất để ngăn ngừa khả năng chạm đất ở vùng gần trung điểm của cuộn dây do các nguyên nhân cơ học . Ngày nay để bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất, người ta thường dùng hai phương pháp sau đây: - Theo dõi sự biến thiên của hài bậc ba của sóng điện áp ở trung điểm và đầu cực MFĐ. - Đưa thêm một điện áp hãm tần số thấp vào trung điểm của cuộn dây MFĐ. * Phương theo dõi sự biến thiên của sóng hài bậc ba (xem mục III.3.1) có một số nhược điểm: - Khi chạm đất ở vùng gần giữa cuộn dây, bảo vệ có thể không làm việc vì thành phần sóng hài bậc ba trong điện áp quá bé. - Điện áp Uab đặt vào rơle sẽ suy giảm khi điện trở chỗ sự cố lớn. - Sơ đồ không phát hiện được chạm đất khi MFĐ không làm việc.Trong một số MFĐ, thành hài bậc ba không đủ lớn để bảo vệ có thể phát hiện được. 29
- Để khắc phục những nhược điểm này người ta dùng phương pháp đưa thêm một điện áp hãm tần số thấp vào mạch trung tính của MFĐ. * Phương pháp đưa thêm một điện áp hãm tần số thấp vào trung điểm của cuộn dây MFĐ (hình 1.18): MF - Dòng điện I từ nguồn 20Hz sau MBA khi qua bộ lọc 1LF được phân thành hai thành phần IĐ chạy qua BU0 nối với trung tính MFĐ và IB chạy qua điện trở đặt RB. Thành phần IĐ thông qua biến dòng trung RĐ CĐ gian BIG và bộ lọc tần số 2LF được nắn thành dòng điện làm việc. 1LF 20Hz - ILV đưa vào rơle để so sánh với IĐ I dòng điện hãm IH cũng do nguồn 20Hz tạo IB RB nên thông qua điện trở đặt Rc , dòng điện hãm có trị số không đổi. Ở chế độ làm BIG việc bình thường (RĐ = ∞) dòng điện IĐ RC được xác định theo điện dung của cuộn 2LF dây đối với đất CĐ nên có trị số bé do đó ILV < IH và rơle sẽ không tác động. Hãm Làm việc RL Cắt ILV IC=IH Hình 1.18: Sơ đồ bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất có đưa thêm điện áp hãm 20Hz vào trung điểm MFĐ - Khi có chạm đất, dòng IĐ được xác định chủ yếu theo điện trở chạm đất RĐ , ILV>IH rơle sẽ tác động cắt máy phát. - Các bộ lọc tần số 1LF, 2LF đảm bảo cho sơ đồ chỉ làm việc với thành phần 20Hz, ngoài ra bộ lọc 1LF bảo vệ cho máy phát 20Hz khỏi bị quá tải bởi dòng điện công nghiệp khi có chạm đất xảy ra ở đầu cực MFĐ. Một phương án khác để thực hiện bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất là dùng nguồn phụ 12,5Hz (với tần số công nghiệp là 60Hz người ta dùng 15Hz) có tín hiệu được mã hóa để đưa vào mạch sơ cấp thông qua BU0 đấu vào mạch trung tính của MFĐ (hình 1.19a). Trong chế độ làm việc bình thương, dòng điện IĐ’ chạy qua điểm trung tính MFĐ được xác định theo trị số điện dung đẳng trị của MFĐ là CĐ (hình 1.19b). Khi xảy ra chạm đất, điện trở chạm đất RĐ được ghép song song với CĐ làm tăng dòng điện đến trị số IĐ” > IĐ’ (hình 1.19c). Rơle đầu ra sẽ phản ứng theo sự tăng dòng điện và theo tín hiệu phản hồi đã được mã hóa. Trên hình 1.20 trình bày việc mã hóa tín hiệu bằng cách thay đổi thời gian phát tín hiệu và thời gian dừng .Trong các khoảng thời gian này nhiều phép đo được tiến hành: M1, M2 và M3 cho khoảng thời gian truyền tín hiệu và P1, P2..P6 cho khoảng thời gian dừng. Phương pháp này cho phép loại trừ được ảnh hưởng của nhiễu do dòng điện phía sơ cấp và phép đo được tiến hành riêng cho từng nửa chu kỳ dương và âm sẽ tránh được ảnh hưởng của nhiễu có tần số bội của 12,5Hz. 30
- CĐ RĐ CĐ b) I’Đ 12,5Hz RU0 RĐ Sơ đồ 900 RĐ a) CĐ RĐ BUG RU0 IĐ R0 LF BU0 12,5Hz I”Đ 12,5Hz R IM BIG c) Hình 1.19 : Sơ đồ nguyên lý (a) của bảo vệ 100% cuộn dây stato MFĐ chống chạm đất dùng biện pháp bơm tín hiệu 12,5Hz được mã hoá và sơ đồ xác định dòng điện chạm đất Iđ khi làm việc bình thường (b) và khi chạm đất (c). Các sơ đồ bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất thường được sử dụng kết hợp với sơ đồ bảo vệ 90% để tăng độ tin cậy cho hệ thống chạm đất. A B C Tín hiệu đã mã hoá t IM 1/ 2 chu D E kỳ (+) P1 P3 P5 M1 M3 1/ 2 chu kỳ(-) M2 P2 P4 P6 Số chu kỳ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 t 12,5Hz ms 0 80 160 240 320 400 480 560 80 160 Hình 1.20: Biểu đồ bơm tín hiệu 12,5Hz được mã hoá để thực hiện bảo vệ 100% cuộn dây stator chống chạm đất. A- chu kỳ hoạy động; B- thời gian phát tín hiệu; C- thời gian dừng; Thời gian đo; E- thời gian kiểm tra tín hiệu phản hồi 31
- IV. Bảo vệ chống chạm đất mạch kích từ của MFĐ (64) Đối với MFĐ, do nguồn kích từ là nguồn một chiều nên khi chạm đất một điểm mạch kích từ các thông số làm việc của máy phát hầu như thay đổi không đáng kể. Khi chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ, một phần cuộn dây kích từ sẽ bị nối tắt, dòng điện qua chỗ cách điện bị đánh thủng có thể rất lớn sẽ làm hỏng cuộn dây và phần thân rotor. Ngoài ra dòng điện trong cuộn rotor tăng cao có thể làm mạch từ bị bão hoà, từ trường trong máy phát bị méo làm cho máy phát bị rung, ...gây hư hỏng nghiêm trọng máy phát. Đối với MFĐ công suất bé và trung bình (máy phát nhiệt điện), thường người ta đặt bảo vệ báo tín hiệu khi có một điểm chạm đất trong mạch kích từ và tác động cắt máy phát khi xảy ra chạm đất điểm thứ hai. Đối với MFĐ công suất lớn (máy phát thuỷ điện), hậu quả của việc chạm đất điểm thứ hai trong mạch kích từ có thể rất nghiêm trọng, vì vậy khi chạm đất một điểm trong cuộn dây rotor bảo vệ phải tác động cắt máy phát ra khỏi hệ thống. IV.1 Bảo vệ chống chạm đất một điểm mạch kích từ: Có ba phương pháp được sử dụng để phát hiện chống chạm đất một điểm mạch kích từ : * Phương pháp phân thế. * Phương pháp dùng nguồn phụ AC. * Phương pháp dùng nguồn phụ DC. Cuộn MFkt kích từ R 64 IV.1.1 Phương pháp phân thế: (hình1.21) Trong sơ đồ bảo vệ chống chạm đất cuộn dây rotor, người ta dùng điện trở mắc song song với cuộn dây kích từ, điểm giữa của điện trở nối qua rơle điện áp, khi có một điểm chạm đất sẽ HÌNH 1.21 : Bảo vệ chạm đất rotor xuất hiện một điện thế ở rơle điện áp, điện thế này bằng phương pháp phân thế lớn nhất khi điểm chạm đất ở đầu cuộn dây. Để tránh vùng chết khi điểm chạm đất ở gần trung tính cuộn dây kích từ, người ta chuyển nấc thay đổi điện đầu vào rơle tác động. IV.1.2. Phương pháp dùng nguồn điện áp phụ AC: Báo tín Báo tín hiệu hiệu + + + + + + 37RG 52N 37RG 52N 35RI 36RT 35RI 36RT - - - 47C 47C 34BG 34BG Tới trục MFĐ 48CC 48CC U~ Tới trục MFĐ Tới mạch kích từ CL 2R Tới mạch kích từ HÌNH 1.22: Sơ đồ bảo vệ chống chạm HÌNH 1.23: Sơ đồ bảo vệ chống chạm đất đất 1 điểm cuộn rotor dùng nguồn điện 1 điểm cuộn rotor dùng nguồn điện phụ phụ AC DC 32
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình: Máy phát điện
36 p |
5131 |
2070
-
Giới thiệu khái quát về máy phát điện đồng bộ xoay chiều& về hệ thống kích từ
11 p |
1617 |
817
-
Bảo vệ máy biến áp
41 p |
1244 |
565
-
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN
36 p |
802 |
449
-
Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện - PGS.TS. Lê Kim Hùng
179 p |
491 |
289
-
Máy phát điện xoay chiều
7 p |
531 |
218
-
Giới thiệu về máy phát điện
37 p |
454 |
189
-
Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện
178 p |
222 |
105
-
Tìm hiểu một máy phát điện phần 1
6 p |
196 |
95
-
Máy phát điện - ĐH Công Nghiệp
178 p |
176 |
80
-
Bài giảng Chương 6: Bảo vệ máy phát điện
51 p |
117 |
33
-
Tài liệu bảo vệ máy phát thủy điện
29 p |
53 |
24
-
Nguyên lý tác động và phạm vi tác động của các bảo vệ máy phát điện
7 p |
52 |
19
-
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tổ máy phát điện Minyuan - Cty THHH Điện máy Mẫu Nguyên Việt Nam
18 p |
33 |
11
-
Bài giảng Máy phát điện: Chương 3 và chương 4
164 p |
28 |
11
-
Bài 7: Máy phát điện một chiều kích từ độc lập
5 p |
50 |
10
-
Đề cương bài giảng Bảo vệ các hệ thống điện - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
149 p |
8 |
3

Set-Cookie: TLDEVNamespace=2n7jeit117o7j60lr1ffhldv03; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# CHEMISTRY OF LIVING SYSTEMS TRANSLATION DENSITY & BUOYANCY TRANSLATION ...
Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8
lượt xem 76
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090624/haichau/80x100/ima118-grade8-vocab-viet-pdf-44092.jpg)
##
CHEMISTRY OF LIVING SYSTEMS TRANSLATION DENSITY & BUOYANCY TRANSLATION ...
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Từ điển từ vựng anh - việt
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: CHEMISTRY OF LIVING SYSTEMS TRANSLATION DENSITY & BUOYANCY TRANSLATION ...
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. CHEMISTRY EARTH IN THE OF LIVING DENSITY & SOLAR SYSTEMS TRANSLATION BUOYANCY TRANSLATION SYSTEM TRANSLATION biological thuộc sinh học Archimedes asteroid thiên thạch biomass khối sinh vật balance cân, thăng bằng astronaut phi hành gia carbohydrate chất hidrat carbon buoyancy sự nổi astronomer nhà thiên văn carbon khí cạc-bon compressible có thể ép lại, nén lại astronomical unit (AU) nghành thiên văn carbon tetrachloride condense ngưng tụ billion tỷ carbon-based chất có cạc-bon convection current dòng đối lưu centimeter phân chain polymer chuỗi polymer cubic centimeter xen-ti-mét khối cluster cụm, chùm acetylene chất acetylene density tỷ trọng color màu density of unknown liquid chemistry hóa học (WU) comet sao chổi combine kết hợp displace chiếm chổ, thay thế compare so sánh combustion sự đốt cháy exert xử dụng, áp dụng composition nguyên liệu, chất tổng hợp composition nguyên liệu, chất tổng hợp float nổi contrast tương phản, đối chiếu condense ngưng tụ fluid chất lỏng, dịch degree độ covalent đồng hóa trị geometric formula công thức hình học Earth trái đất deoxyribonucleic acid (DNA) graduated cylinder ống thí nghiệm elliptical hình trái xoan double gấp đôi heavy nặng enormous to lớn, khổng lồ ecology sinh thái hydrometer tỷ trọng kế evolution sự tiến hóa ethylene chất ethylene immerse ngâm, nhúng galaxy dãy Ngân Hà fats mở irregular liquid thể lỏng thất thường gravitational thuộc lực hấp dẫn flame ngọn lửa irregular solid thể rắn thất thường irregular không đều formaldehyde lithospheric rock đá nham joule genetic thuộc về di truyền magnitude tầm lớn, tầm qui mô Jupiter sao Mộc human người milliliter ly, mi-li-mét kilometer cây số linear thẳng, tuyến tính neutral trung hòa light year năm ánh sáng methane khí methane phenomenon kỳ lạ, phi thường Mars sao Hỏa model mô hình, kiểu mẫu predict dự đoán, dự báo mass khối lượng nomenclature danh lục regular liquid thể lỏng bình thường Mercury sao Thủy Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 1
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. CHEMISTRY EARTH IN THE OF LIVING DENSITY & SOLAR SYSTEMS TRANSLATION BUOYANCY TRANSLATION SYSTEM TRANSLATION organic chemistry hóa học hữu cơ regular solid thể rắn bình thường meter thước, mét organism cơ thể, cơ quan, tổ chức room-temperature nhiệt độ thường Milky Way dãy Ngân Hà perspiration sự thoát mồ hôi ruler thước đo, thước kẽ Neptune sao Hải Dương phosphorus chất diêm, photphat scale cân orbit quỹ đạo physiology sinh lý học sink chìm outer space ngoài tầng không gian planar subdivided chia nhỏ ra perspective tầm nhìn, quan điểm proteins chất đạm submerge lặn planet hành tinh sulfur lưu huỳnh unknown liquid (U) chất lỏng không biết planetarium viện mô hình vũ trụ tetrahedral upward đi lên, hướng lên Pluto sao Diêm Vương triple gấp ba volume âm lượng revolution xoay vòng, vòng quay water nước water (W) nước rotation vòng quay, luân phiên satellite vệ tinh Saturn sao Thổ shape hình dạng size kích thước solar system thái dương hệ spacecraft con tàu vũ trụ spectrum quang phổ spiral xoắn ốc star sao structure cấu trúc sun mặt trời sunlight ánh sáng mặt trời temperature nhiệt độ three-dimensional ba chiều universe vũ trụ Uranus sao Thiên Vương variation sự biến đổi Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 2
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. EARTH IN THE SOLAR FORCES TRANSLATION MOTION TRANSLATION SYSTEM TRANSLATION altering biến đổi acceleration tăng tốc độ vast bao la, mênh mông analyze phân tích Aristotle Venus sao Kim angle góc average trung bình atmosphere không khí, khí quyển away from cách xa, ở xa atom nguyên tử behind sau, phía sau attraction sự hút, hấp dẫn calculate tính balanced tình trạng cân bằng calculated đã tính centripetal hướng tâm calculus toán giải tích circular vòng quanh, vòng tròn centimeter phân, cen-ti-mét cluster cụm, chùm circle tròn colinear đồng tuyến tính constant bất biến, hằng số compass la bàn, địa bàn displacement sự chiếm chổ, thay thế compression sự ép, nén distance (d) khoãng cách constant bất biến, hằng số divided chia cumulative tích tụ, tích lũy elapsed (thời gian) trôi qua direction hướng, phương hướng force lực drag kéo lê, kéo theo forward (đi) tới, phía trước earth trái đất free-fall rơi tự do elastic force lực đàn hồi friction ma sát electrical thuộc về điện Galileo electromagnetic force lực nam châm điện generate tạo ra, phát ra equal bằng graph đồ thị galaxy dãy thiên hà horizontal axis trục hoành gravitational force lực hút từ trái đất horizontal line đường nằm ngang gravity trọng lực in front on phía trước helium khí hê-li interpret giải thích, thông dịch horizontal nằm ngang interval khoãng hydrogen khí hy-drô investigate điều tra, tìm hiểu influence ảnh hưởng kilometer cây số internal bên trong laboratory phòng thí nghiệm Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 3
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. FORCES TRANSLATION MOTION TRANSLATION lithium left phía trái, bên trái magnet nam châm location địa điểm magnitude tầm lớn, cường độ magnitude tầm lớn, cường độ mass khối lượng measure đo lường matter vật chất measurement sự đo lường, đo đạc misconception hiểu lầm, hiểu sai meter stick thước 1 mét moon mặt trăng metric system hệ thống đo lthập phân motionless không chuyển động minus trừ, kém net force lực thực motion vận động, chuyển động newtons (N) đơn vị tính Newtons negative âm tính, số âm nucleus nhân Newton opposing chống, phản opposing chống, phản perpendicular thẳng góc orbit quỹ đạo planets những hành tinh orbital thuộc quỹ đạo proportional (một cách) tỷ lệ origin nguồn gốc protons pro-ton plus cộng pull kéo lại position vị trí push đẩy ra, đẩy đi positive dương tính, số dương repulsive đẩy predict dự đoán, dự báo roughness tính gồ ghề, lởm chởm projectile phóng đi, bắn đi simultaneous cùng lúc, đồng thời ramp dốc slide trượt rate (r ) tỷ số, mức solar system thái dương hệ reference directions hướng chuẩn spherical hình như khối cầu reference point điểm chuẩn spring scale cân lò xo reproducibility khả năng tái tạo, sinh sản stars những ngôi sao right phía phải, bên phải static tĩnh, nhiễu speed (v) tốc độ static electricity tĩnh điện straight line đường thẳng strong force lực mạnh time (t) thời gian sun mặt trời toward tiến về, tiến tới tension độ căng, căng thẳng two-dimensional hai chiều Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 4
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. FORCES TRANSLATION MOTION TRANSLATION PERIODIC TABLE TRANSLATION unbalanced không thăng bằng vector quantity số lượng véc-tơ accuracy chính xác universe vũ trụ velocity (v) vận tốc actinide vector véc-tơ versus đấu lại, chống lại adjacent kế cận, kế bên vertical thẳng đứng, dọc vertical axis trục tung atomic structure cấu trúc nguyên tử visible có thể nhìn thấy x, y axes trục x, y column cột weak force lực yếu computer chip con chip điện tóan weight trọng lượng crystalline dạng tinh thể z axis trục z data số liệu, dữ kiện density tỷ trọng discovery sự khám phá electrical conductivity tính dẫn điện element nguyên tố, thành phần evaluate định giá, đánh giá hardness cứng rắn, độ rắn hypothesis giả thuyết inert không chuyển dịch intermolecular gian phân tử investigation việc điều tra, tìm hiểu ionic salt muối ion isotope chất đồng vị lanthanide linear graph đồ thị tuyến tính magnet nam châm massive dạng khối, vững chắc metallic thuộc kim loại molecular structure cấu trúc phân tử noble cao quý non-linear graph nonmetallic không thuộc kim loại nucleus nhân parameter giới hạn Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 5
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. STRUCTURE PERIODIC REACTIONS TRANSLATION OF MATTER TRANSLATION TABLE TRANSLATION absorb hút vào, lấy vào atmosphere pressure áp suất khí quyển periodicity sự định kỳ acetic acid atomic nuclei nhân nguyên tử proton pro-ton acidic atomic theory định lý nguyên tử quantitative thuộc số lượng appear xuất hiện, thấy được attraction sự hấp dẫn question câu hỏi arrangement sự sắp đặt boil sôi radioactive phóng xạ atom nguyên tử boiling point độ sôi reactive phản ứng atomic thuộc nguyên tử bonding kết, nối reproducibility khả năng tái tạo, sinh sản baking soda bubbles bong bóng, bọt semiconductor chất bán dẫn basic căn bản Celsius (C ) độ C semimetal bán kim loại boil sôi chemical equation phương trình hóa học silicon chất si-li-con boiling point độ sôi chemistry hóa học slope dốc bond kết, nối chlorine spontaneous tự phát, tự ý building blocks khối kiến trúc collide va chạm thermal conductivity tính dẫn nhiệt carbon dioxide combine kết hợp unstable không chắc carbonated water nước có chất ga compound chất hỗn hợp volume âm lượng change of state đổi trạng thái concept ý niệm, khái niệm chemical hóa chất condensation sự ngưng tụ chemical equation phương trình hóa học constituent elements kết cấu phân tử chemistry hóa học covalent đồng hóa trị concentration nồng độ crystal tinh thể conservation of matter sự bảo tồn vật chất cubic khối lập phương constituent atoms kết cấu nguyên tử dissolve hòa tan disappear biến mất electron điện tử effervescent tablet viên thuốc sủi bọt element nguyên tố, thành phần electrode điện cực energy-stable system hệ năng lượng bền element nguyên tố, thành phần engineer kỹ sư endothermic thu nhiệt equilibrium trạng thái cân bằng energy năng lượng evaporate bốc hơi, bay hơi equilibrium trạng thái cân bằng evidence bằng chứng, chứng cớ evaporation sự bốc hơi Fahrenheit (F) độ F Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 6
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. STRUCTURE REACTIONS TRANSLATION OF MATTER TRANSLATION exothermic tỏa nhiệt freezing point điểm đông đặc experiment sự thí nghiệm frequent thường xuyên fizzing sủi bong bóng frozen đông đặc, đông lạnh freeze đông đặc, đông lạnh gas thể khí, chất khí indicator vật, chất chỉ thị graphite than chì interact tương tác, tác động horizontal nằm ngang iron filings giũa sắt ice (nước) đá liberate giải thóat independent độc lập liquid thể lỏng, chất lỏng inference sự suy ra mass khối lượng instrument dụng cụ, công cụ melt chảy ra ion chất ion melting point độ làm chảy ra ionic thuộc ion minerals khóang chất liquid thể lỏng, chất lỏng molecular thuộc phân tử manipulate điều khiển, thao tác neutral trung hòa mass khối lượng nutrition chất dinh dưỡng matter vật chất periodic table bảng tuần hòan melting point độ làm chảy ra pH độ kềm, độ pH metal kim loại physical thuộc vật lý methane khí mê-tan physical property đặc tính vật lý neutron nơ-tron polyatomic ions ion có nhiều nguyên tử nonmetal không kim loại reactant chất gây phản ứng nucleus nhân sodium bicarbonate orbital thuộc quỹ đạo sodium chloride oxygen khí ô-xy solid chất rắn, thể rắn periodic table bảng tuần hòan solution dung dịch phase thời kỳ substance chất plasma chất nguyên sinh symbol biểu tượng polarize phân cực Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 7
- Grade 8 Science Standards Vocabulary This sheet should be accompanied by (Includes Investigation/Experimentation Vocabulary) the Periodic Table CST Reference Sheet. STRUCTURE REACTIONS TRANSLATION OF MATTER TRANSLATION table salt muối ăn polymer chất trùng hợp vinegar giấm pressure áp suất weigh cân nặng principle nguyên lý, nguyên tắc product sản phẩm proton pro-ton random ngẫu nhiên reactant chất gây phản ứng repeating nhắc lại, lập lại salt muối sodium na-tri solid chất rắn steam hấp, hơi structure cấu trúc sugar (chất) đường temperature nhiệt độ thermometer hàn thử biểu, nhiệt kế vapor hơi nước vertical thẳng đứng, dọc vibrate rung động water nước Los Angeles County Office of Education Office of Science Consultants- 11/04 8
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Translation 1 & 2
254 p |
1703 |
1100
-
Giáo trình luyện dịch tiếng anh_ Translation 4
72 p |
1116 |
664
-
Burt - The A-Z of Correct English - Common Errors in English
203 p |
586 |
300
-
Read translated instructions and press
307 p |
270 |
222
-
The Gift of the Magi and Other Stories - O.Henry
32 p |
292 |
116
-
Truyện ngắn tiếng Anh: The Call of the Wild
11 p |
208 |
111
-
Truyện ngắn tiếng Anh: Tales of mystery and imagination
33 p |
303 |
111
-
The Adventures of Tom Sawyer - MARK TWAIN
35 p |
204 |
81
-
Truyện ngắn tiếng Anh: Call of the wild
10 p |
160 |
51
-
King Arthur and the Knights of the Round Table
41 p |
116 |
47
-
Truyện ngắn tiếng Anh: GHOST OF GEENNY CASTLE - John Escott
6 p |
110 |
47
-
The Phantom Of The Opera by Gaston Leroux
0 p |
101 |
26
-
The Legend Of Sleepy Hollow by Washington Irving
0 p |
120 |
25
-
The Pilgrims Progress by John Bunyan
0 p |
93 |
15
-
ELECBOOK CLASSICS: THE KING OF THE GOLDEN RIVER - John Ruskin
39 p |
76 |
13
-
GHOST OF GEENNY CASTLE PRL2 – John Escott
6 p |
64 |
12
-
The Seven Voyages Of Sinbad The Sailor
21 p |
54 |
11

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=agg9695vl14hac9j95h7aapsa5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
# Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng
Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1
48
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20090819/hoanglinh/80x100/09310464.jpg)
##
Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=aheslbkpo037kap22tge58a782; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Công văn 2827/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế
Chia sẻ: Lan Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2
30
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20090814/landai/80x100/06304058.jpg)
##
Công văn 2827/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Công văn 2827/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế TNDN
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ffgalcg6ndml4jke98ssaum420; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Những bài tập tốt cho ngực
Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7
lượt xem 8
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100920/cunnau/80x100/68_6824.jpg)
##
Những bài tập tốt cho ngực
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Những bài tập tốt cho ngực - Cùng tập những bài tập dưới đây vào lúc rảnh rỗi, Tạp chí tin rằng bạn sẽ ngày càng hài lòng về vòng một gợi cảm của mình. - Chân trái quỳ xuống, chân phải co lại song song với mặt đất, thân trên thẳng, nghiêng về trước, hai tay cầm tạ nhỏ cố gắng duỗi thẳng, sau đó đưa về trước ngực, đổi chân thực hiện động tác - Nằm ngửa, hai chân co lại, cánh tay cầm tạ nhỏ nâng thẳng lên trên, hít vào, hạ xuống thì thở ra - Nằm ngửa, hai tay...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=h8og8i1kbgjft5nfpp1j3msld1; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Sử dụng Remote Desktop để truy cập vào các máy tính trong mạng văn phòng và gia đình - phần 2
Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9
lượt xem 62
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100723/hangkute_1/80x100/pdfonline_3__6497.jpg)
##
Sử dụng Remote Desktop để truy cập vào các máy tính trong mạng văn phòng và gia đình - phần 2
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Sử dụng Remote Desktop để truy cập vào các máy tính trong mạng văn phòng và gia đình- phần 2 Sử dụng Remote Desktop Khi một đồng nghiệp hoặc một thành viên trong gia đình bạn cần trợ giúp, hoặc trong trường hợp bạn muốn làm việc trên các máy tính ở những vị trí khác mà không muốn đi đến mỗi máy này, khi đó bạn có thể điều khiển xa tới chúng. Sử dụng Remote Desktop và nhập vào tên hoặc địa chỉ IP của máy tính đó. Thời gian đầu khi bạn kết nối từ xa (trong ví dụ,...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=buf704crjm7g0rkf12tv00s9v2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Thông tư Số: 04/2010/TT-BCT
Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8
lượt xem 4
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100426/xexucxich/80x100/tt_04_bct_2241.jpg)
##
Thông tư Số: 04/2010/TT-BCT
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THOẢ THUẬN GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ ÁP DỤNG CHO CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM - LÀO
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thông tư Số: 04/2010/TT-BCT
- BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THOẢ THUẬN GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ ÁP DỤNG CHO CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM - LÀO Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào ký ngày 01 tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội, Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Hàng hoá được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu S Hàng hoá được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu S (trong Thông tư này gọi tắt là C/O) là hàng hoá có xuất xứ theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và được Tổ chức cấp C/O Mẫu S cấp C/O. Điều 2. Giải thích từ ngữ
- 1. Tổ chức cấp C/O Mẫu S của Việt Nam (trong Thông tư này gọi tắt là Tổ chức cấp C/O) là các tổ chức được quy định tại Phụ lục 10. 2. Người đề nghị cấp C/O Mẫu S (trong Thông tư này gọi tắt là người đề nghị cấp C/O) bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất. 3. Hệ thống eCOSys là hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Việt Nam có địa chỉ tại: http://www.ecosys.gov.vn. Điều 3. Trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O Người đề nghị cấp C/O có trách nhiệm: 1. Đăng ký hồ sơ thương nhân với Tổ chức cấp C/O theo quy định tại Điều 5; 2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O cho Tổ chức cấp C/O; 3. Chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng các quy định về xuất xứ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ chức cấp C/O trong việc xác minh xuất xứ hàng hoá; 4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp C/O, kể cả trong trường hợp được người xuất khẩu uỷ quyền; 5. Báo cáo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O tại nơi thương nhân đã đề nghị cấp về những C/O bị nước nhập khẩu từ chối công nhận C/O do các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam cấp (nếu có); 6. Tạo điều kiện cho Tổ chức cấp C/O kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất hoặc nơi nuôi, trồng, thu hoạch và chế biến hàng hóa xuất khẩu; 7. Chứng minh tính xác thực về xuất xứ của hàng hoá đã xuất khẩu khi có yêu cầu của Bộ Công Thương, Tổ chức cấp C/O, cơ quan Hải quan trong nước và cơ quan Hải quan nước nhập khẩu. Điều 4. Trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm: 1. Hướng dẫn người đề nghị cấp C/O nếu được yêu cầu; 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O;
- 3. Xác minh thực tế xuất xứ của hàng hoá khi cần thiết; 4. Cấp C/O khi hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ của Thông tư này và người đề nghị cấp C/O tuân thủ các quy định tại Điều 3; 5. Gửi mẫu chữ ký của những người được ủy quyền ký C/O và con dấu của Tổ chức cấp C/O cho Bộ Công Thương (Vụ Xuất Nhập khẩu) theo quy định của Bộ Công Thương để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu; 6. Giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp C/O theo thẩm quyền; 7. Xác minh lại xuất xứ của hàng hoá đã xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu; 8. Trao đổi các thông tin có liên quan đến việc cấp C/O với các Tổ chức cấp C/O khác; 9. Thực hiện chế độ báo cáo, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ về xuất xứ và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Công Thương. Chương II THỦ TỤC CẤP C/O Điều 5. Đăng ký hồ sơ thương nhân 1. Người đề nghị cấp C/O chỉ được xem xét cấp C/O tại nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm: a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục 9); b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính); c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); d) Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục 8). 2. Mọi sự thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được thông báo cho Tổ chức cấp C/O nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp C/O. Hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật hai (02) năm một lần.
- 3. Trong trường hợp muốn được cấp C/O tại nơi cấp khác với nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đây do bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, người đề nghị cấp C/O phải gửi văn bản nêu rõ lý do không đề nghị cấp C/O tại nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân trước đó và phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại Tổ chức cấp C/O mới đó. Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp C/O 1. Hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 7) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ như hướng dẫn tại Phụ lục 6; b) Mẫu C/O (Phụ lục 5) đã được khai hoàn chỉnh; c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan; d) Hoá đơn thương mại; đ) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. 2. Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công, chế biến cụ thể); bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu. 3. Trường hợp các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d, đ của khoản 1 và quy định tại khoản 2 là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của thương nhân, bản
- chính có thể được Tổ chức cấp C/O yêu cầu cung cấp để đối chiếu nếu thấy cần thiết. 4. Đối với các thương nhân tham gia eCOSys, người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O sẽ kê khai các dữ liệu qua hệ thống eCOSys, ký điện tử và truyền tự động tới Tổ chức cấp C/O. Sau khi kiểm tra hồ sơ trên hệ thống eCOSys, nếu chấp thuận cấp C/O, Tổ chức cấp C/O sẽ thông báo qua hệ thống eCOSys cho thương nhân đến nộp hồ sơ đầy đủ bằng giấy cho Tổ chức cấp C/O để đối chiếu trước khi cấp C/O. Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp C/O Khi người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng giấy biên nhận hoặc bằng hình thức văn bản khác cho người đề nghị cấp C/O về việc sẽ thực hiện một trong những hoạt động sau: 1. Cấp C/O theo quy định tại Điều 8; 2. Đề nghị bổ sung chứng từ theo quy định tại Điều 6; 3. Từ chối cấp C/O nếu phát hiện một trong những trường hợp sau: a) Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định tại Điều 5; b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ như quy định tại Điều 6; c) Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ theo quy định tại Điều 6; d) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung; đ) Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân; e) Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực; g) Có căn cứ hợp pháp chứng minh hàng hoá không có xuất xứ theo quy định của Thông tư này hoặc người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá. Điều 8. Cấp C/O
- 1. C/O phải được cấp trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này. 2. Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O đã cấp trước đó. Cán bộ kiểm tra của Tổ chức cấp C/O sẽ lập biên bản về kết quả kiểm tra này và yêu cầu người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu cùng ký vào biên bản. Trong trường hợp người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu từ chối ký, cán bộ kiểm tra phải ghi rõ lý do từ chối đó và ký xác nhận vào biên bản. Thời hạn xử lý việc cấp C/O đối với trường hợp này không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ. 3. Trong quá trình xem xét cấp C/O, nếu phát hiện hàng hoá không đáp ứng xuất xứ hoặc bộ hồ sơ bị thiếu, không hợp lệ, Tổ chức cấp C/O thông báo cho người đề nghị cấp C/O theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 7. 4. Thời hạn xác minh không được làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của người xuất khẩu, trừ trường hợp do lỗi của người xuất khẩu. Điều 9. Thu hồi C/O đã cấp Tổ chức cấp C/O sẽ thu hồi C/O đã cấp trong những trường hợp sau: 1. Người xuất khẩu, người đề nghị cấp C/O giả mạo chứng từ. 2. C/O được cấp không phù hợp các tiêu chuẩn xuất xứ. Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC CẤP C/O Điều 10. Thẩm quyền ký C/O Chỉ những người đã hoàn thành thủ tục đăng ký mẫu chữ ký với Bộ Công Thương và Bộ Công Thương đã gửi cho Bộ Công Thương Lào mới được quyền ký cấp C/O. Điều 11. Cơ quan đầu mối Vụ Xuất Nhập khẩu là cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện những công việc sau:
- 1. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc cấp C/O; 2. Thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam với Bộ Công Thương Lào và chuyển mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Lào cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan); 3. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện C/O. Điều 12. Chế độ báo cáo 1. Tổ chức cấp C/O phải thực hiện chế độ cập nhật số liệu cấp C/O qua hệ thống eCOSys hàng ngày với đầy đủ các thông tin cần phải khai báo theo quy định tại đơn đề nghị cấp C/O. 2. Tổ chức cấp C/O vi phạm các quy định về chế độ báo cáo nêu tại khoản 1 đến lần thứ ba sẽ bị đình chỉ cấp C/O và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Sau thời gian ít nhất là 6 tháng, Bộ Công Thương sẽ xem xét việc ủy quyền lại cho Tổ chức cấp C/O đã bị đình chỉ cấp C/O trên cơ sở đề nghị và giải trình của Tổ chức này. Điều 13. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2010. 2. Bãi bỏ Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Quyết định số 244/2005/QĐ-BTM ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004; Quyết định số 06/2007/QĐ-BTM ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004./.
- KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nguyễn Thành Biên - UBND các tỉnh , TP trực thuộc TW; - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao; - Toà án ND tối cao; - Cơ quan TW của các Đoàn thể; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước; - Website Chính phủ; - Website Bộ Công Thương; - Các Sở Công Thương; - Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (19); BQL các KKT cửa khẩu QT Bờ Y; BQL KKT TM đặc biệt Lao Bảo; các đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, XNK.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Thông tư số 40/2008/TT-BTC
44 p |
173 |
45
-
Thông tư số 62/2007/TT-BTC
28 p |
101 |
9
-
Thông tư số 05/2009/TT-BTC
7 p |
73 |
8
-
Thông tư số 131/2008/TT-BTC
2 p |
98 |
8
-
Thông tư số 13/2006/TT-BTM
3 p |
65 |
7
-
Thông tư số 06/2007/TT-BTM
4 p |
67 |
7
-
Thông tư số 24/2009/TT-BTC
4 p |
49 |
7
-
Thông tư số 28/2009/TT-BTC
5 p |
66 |
6
-
Thông tư số 18/2008/TT-BTC
14 p |
60 |
5
-
Thông tư số 11/2008/TT-BCT
4 p |
74 |
5
-
Thông tư số 16/2008/TT-BCT
2 p |
60 |
4
-
Thông tư số 61/2008/TT-BTC
4 p |
59 |
4
-
Thông tư số 45/2008/TT-BTC
13 p |
81 |
4
-
Thông tư số 05/2007/TT-BCT
5 p |
83 |
4
-
Thông tư số 76/2007/TT-BTC
13 p |
68 |
4
-
Thông tư số 124/2007/TT-BTC
6 p |
63 |
3
-
Thông tư số 25/2009/TT-BTC
2 p |
49 |
2
-
Thông tư số 09/2006/TT-BCN
2 p |
58 |
2

Set-Cookie: TLDEVNamespace=uou4kmflnqkcn1dvemp6s01001; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Bề mặt địa hình
**Bề mặt địa hình**
-
Bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định lún bề mặt địa hình và minh họa kết quả thực nghiệm đạt được tại khu vực Hà Nội với ảnh terasar X đã xác định được khu vực KCN Bắc Thăng Long lún (41mm năm) trong khoảng thời gian 2012 đến 2013.
5p
maiyeumaiyeu25
23-12-2016
20
2
Download
-
Bài viết Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác trình bày giải pháp tính thể tích khối địa hình thông qua mô hình số dạng lưới tam giác (TIN) của bề mặt địa hình thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ.
5p
maiyeumaiyeu26
23-12-2016
12
3
Download
-
• Khác với đá trầm tích, đá magma (bao g m c xâm nh p và phun trào) ớ ầ ồ ả ậ được thành tạo từ sự kết tinh dung nham magma khi nhiệt độ hạ thấp • Đá magma phun trào chảy tràn trên bề mặt địa hình nên hình thái của nó phụ thuộc mạnh vào độ nhớt của magma và yếu tố bề mặt địa hình.
6p
vina_truong
26-04-2011
264
75
Download
-
Các quá trình tạo nên địa hình bề mặt Trái đất Khái niệm Thạch quyển
24p
sabanhbo
26-10-2010
242
92
Download
-
Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng được thiết kế và chọn lọc bài Đặc điểm khí hậu Việt Nam dành cho thầy cô giáo và học sinh cùng tham khảo. Với các bài giảng được biên soạn sinh động bằng powerpoint, học sinh sẽ nắm được ba đặc điểm cơ bản của khí hậu nước ta gồm tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất đa dạng và thất thường và phân hoá theo không gian và thời gian.
28p
quehuong_22
07-04-2014
308
51
Download
-
Nhằm giúp bạn đọc có thêm các tài liệu chất lượng để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Địa hình bề mặt Trái Đất. Bộ sưu tập gồm các bài giảng được thiết kế và biên soạn chi tiết, đẹp mắt, giúp học sinh hiểu được đặc điểm ,hình dạng, độ cao của núi, ý nghĩa của núi đối với sản xuất NN. Biết được các hang động( lọai địa hình đặc biệt của núi đá vôi) là những cảnh đẹp thiên nhiên hấp dẫn khách du lịch.
34p
chieutim_33
24-03-2014
244
44
Download
-
[Bài giảng Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất](http://tailieu.vn/doc/bai-giang-dia-ly-6-bai-12-tac-dong-cua-noi-luc-va-ngoai-luc-trong-viec-hinh-thanh-dia-hinh-be-mat-t-1635468.html)
Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập bài giảng Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. Thông qua các bài giảng trong bộ sưu tập, giáo viên giúp học sinh nêu được khái niệm nội lực, ngoại lức và biết được tác động của chúng đến địa hình bề mặt TĐ. Nêu được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. Biết được khái niệm macma.
22p
chieutim_33
24-03-2014
266
41
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Bài học sẽ cung cấp các kiến thức để học sinh hiểu được khái niệm nội lực và nguyên nhân gây ra nội lực. Trình bày được tác động của nội lực thể hiện qua vận động kiến tạo, theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.
5p
hongvang_26
19-03-2014
188
23
Download
-
Với các bài giảng được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Thông qua bài giảng, giáo viên giúp học sinh nắm được đặc điểm hình thái của 3 dạng địa hình đồng bằng, cao nguyên và đồi. Ý nghĩa của các dạng địa hình với sản xuất nông nghiệp. Đồng thời có kỹ năng chỉ được trên bản đồ 1 số đồng bằng, cao nguyên lớn trên thế giới, ở Việt Nam.
24p
chieutim_33
24-03-2014
221
23
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Địa hình bề mặt Trái Đất để nâng cao kĩ năng và kiến thức trong giảng dạy và học tập. Bài học cung cấp kiến thức để học sinh phân biệt được độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của địa hình. Biết được khái niệm Núi và sự phân loại núi theo độ cao, sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ. Biết thế nào là địa hình Cácxtơ.
4p
chieutim_33
24-03-2014
139
19
Download
-
Nhằm giúp quý bạn đọc có thêm tư liệu hay để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập các bài giảng Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất. Bài học cung cấp các kiến thức để học sinh hiểu trình bày được khái niệm ngoại lực, nguyên nhân của chúng. Biết được tác động của ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. Biết một số thiên tai do tác động của ngoại lực gây ra.
29p
thanhnhan_287
26-03-2014
104
19
Download
-
Bao gồm các bài giảng được thiết kế bằng powerpoint chi tiết và sinh động bài Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất dành cho quý bạn đọc tham khảo. Bài giảng cung cấp các kiến thức để học sinh trình bày được khái niệm nội lực và nguyên nhân của chúng. Biết được tác động của nội lực đến hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. Biết một số thiên tai do tác động của nội lực gây ra:động đất, núi lửa.
16p
thanhnhan_287
26-03-2014
111
17
Download
-
Bài giảng môn Địa lý 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất giúp các bạn biết được khái niệm địa hình; các phương pháp nghiên cứu địa mạo học; khái niệm về hình thái địa hình; nguồn gốc địa hình; tuổi địa hình; tính đa dạng của cảnh quan địa mạo; giá trị độc đáo của cảnh quan Karst Đồng Văn.
37p
iamnameless
11-05-2015
86
17
Download
-
Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Địa hình với tác động của nội, ngoại lực trong giảng dạy và học tập. Thông qua bài học, học sinh được cung cấp kiến thức để hệ thống lại những kiến thưc về hình dạng bề mặt trái đất vô cùng phong phú, đa dạng với các dạng địa hình. Những tác động đồng thời hoặc xen kẽ của nội lực, ngoại lực tạo nên cảnh quan trái đất với sự đa dạng, phong phú đó.
6p
nguyentinh_74
06-03-2014
98
14
Download
-
Tổng hợp các bài giáo án bài Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất được biên soạn dành cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh biết khái niệm về ngoại lực và nguyên nhân sinh ra các tác nhân ngoại lực. Trình bày được các tác động của ngoại lực làm biến đổi địa hình qua quá trình phân hóa. Phân biệt các quá trình phân hóa lý học, hoá học và phân hóa.
9p
hongvang_26
19-03-2014
226
14
Download
-
Mô hình hóa bề mặt địa hình kỹ thuật số Trong chương trước, kỹ thuật cho việc mua lại các nguồn dữ liệu DTM đã được thảo luận. Ngoài ra, mô hình hóa bề mặt có thể được áp dụng cho việc tái thiết của bề mặt địa hình. Đây là chủ đề của chương này. 4.1 4.1.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MODELING MẶT Nội suy và mô hình hóa bề mặt Một mô hình địa hình kỹ thuật số là một mô hình toán học (hoặc kỹ thuật số) của bề mặt địa hình.
21p
chimungdauhoi
18-12-2011
33
10
Download
-
[Giáo án Địa lý 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất](http://tailieu.vn/doc/giao-an-dia-ly-6-bai-12-tac-dong-cua-noi-luc-va-ngoai-luc-trong-viec-hinh-thanh-dia-hinh-be-mat-tra-1635431.html)
Bộ sưu tập bao gồm các giáo án Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất dành cho bạn đọc tham khảo. Với các bài giáo án được biên soạn chi tiết trong bộ sưu tập, giáo viên giúp học sinh biết được khái niệm nội lực, ngoại lực và biết được tác động của chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất. Nêu được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. Biết được khái niệm mácma.
4p
chieutim_33
24-03-2014
116
9
Download
-
Bao gồm các giáo án Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) được thiết kế chi tiết trong bộ sưu tập dành cho quý bạn đọc tham khảo trong giáo dục và học tập. Qua bài học, với các kiến thức được cung cấp giúp học sinh nắm được đặc điểm hình thái 3 dạng địa hình Đồng bằng, Cao nguyên và Đồi. Qua quan sát tranh ảnh hình vẽ, ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sản xuất nông nghiệp. Chỉ đúng 1 số Đồng bằng, cao nguyên lớn của TG trên bản đồ.
0p
chieutim_33
24-03-2014
61
9
Download
-
Mô tả địa hình và chiến lược lấy mẫu Để mô hình một phần của bề mặt địa hình, lần đầu tiên một tập hợp các điểm dữ liệu cần phải được mua lại từ bề mặt. Thật vậy, thu thập dữ liệu là giai đoạn chính (và có lẽ quan trọng nhất) trong mô hình địa hình kỹ thuật số. Đối với điều này, hai giai đoạn được phân biệt, đó là, lấy mẫu và đo lường.
17p
chimungdauhoi
18-12-2011
25
8
Download
-
Kỹ thuật để thu nhận các nguồn dữ liệu DTM Trong chương 2, các chiến lược lấy mẫu đã được thảo luận, về việc lựa chọn các điểm trên bề mặt địa hình (hoặc tái tạo âm thanh stereo mô hình). Trong chương này, các kỹ thuật được sử dụng để đo lường thực tế của các vị trí lựa chọn được trình bày.
33p
chimungdauhoi
18-12-2011
45
8
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=7kou6v6tjnq6bvslm7iuetlf63; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Hệ tư tưởng hồ chí minh
**Hệ tư tưởng hồ chí minh**
-
[Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh "](http://tailieu.vn/doc/de-tai-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cach-mang-giai-phong-dan-toc-tien-den-giai-phong-giai-cap-giai-ph-906060.html)
Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng hồ chí minh "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
15p
109122031
20-10-2011
497
211
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.
43p
truongduccong90
07-01-2010
15991
8155
Download
-
Hệ thống 56 câu hỏi tự luận có đáp án do nhóm biên tập lớp BĐS 50B Đại học kinh tế Quốc dân thực hiện. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo thêm khi nghiên cứu và ôn tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
88p
donan120
11-06-2010
9737
3490
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
28p
khuongduy
15-10-2009
10886
3094
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng là giải phóng giai cấp, giải phóng con người chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam.
19p
drcoloithoat
25-09-2010
4904
2200
Download
-
Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phón...
52p
congky412
19-03-2010
3597
1711
Download
-
Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ bản? 3. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước. 4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với quá trình xây...
1p
phuc123456789
08-12-2010
3456
1098
Download
-
Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong cać nôị dung cuả tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết của CM Việt Nam....
20p
thienthantuyet1201
30-08-2010
1944
1076
Download
-
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
14p
kim142
28-07-2010
2663
1012
Download
-
Mục đích yêu cầu: Học tập, nghiên cứu chương I cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau đây: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các giai đoạn chủ yếu của quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh...
0p
cuulong24
27-06-2010
1605
909
Download
-
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chi Minh cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu tiên, nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học này và mối quan hệ của nó với các môn học khoa học Mác - Lênin. Bài giảng làm rõ cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học này. Phần cuối của chương sẽ rút ra ý nghĩa của việc học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên. Mời bạn đọc tham khảo.
52p
taonemay108
11-12-2010
1779
856
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của ...
21p
son2483
26-10-2010
1455
785
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng là giải phóng giai cấp, giải phóng con người chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . Đây cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam.
17p
taichinh2a
10-06-2011
2849
789
Download
-
Tài liệu tham khảo tóm tắt sơ lược Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục & đào tạoquan hệ của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học.
73p
teo1961988
15-12-2010
1708
749
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: Gần 40 năm đã qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản "Di chúc" căn dặn toàn Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng, những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng. Những lời dặn của Người trong đó có tư tưởng bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn giữ nguyên giá trị to lớn, có ý nghĩa sâu sắc....
4p
nguyenchan
12-03-2010
1648
646
Download
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.
47p
hoangvietmk07071990
09-10-2010
1046
631
Download
-
[TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO SINH VIÊN HIỆN NAY](http://tailieu.vn/doc/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-vai-tro-cua-van-hoa-va-van-de-xay-dung-loi-song-van-hoa-cho-sinh-vien-hien-n-157905.html)
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. Nó là sự chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam, của Phương Đông và Phương Tây, của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc.
4p
doluong825
02-01-2010
1780
612
Download
-
[TIỀU LUẬN "ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY"](http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-dinh-huong-van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-hoa-va-xay-dung-con-nguoi-trong-su-nghi-376889.html)
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
15p
zenith0102
15-11-2010
1331
605
Download
-
Tài liệu tham khảo ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.
0p
nhatlongvu
17-11-2010
2604
554
Download
-
Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần và thi tốt nghiệp môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và sinh viên ngành Giáo dục Chính trị của Trung tâm Đào tạo Đại học Từ xa thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh"....
102p
taonemay108
11-12-2010
1263
565
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=pf20veqrs58r3ldkkeh4f4hqi6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Human progeny.
**Human progeny.**
-
Transmission of Genetic Disease Origins and Types of Mutations A mutation can be defined as any change in the primary nucleotide sequence of DNA regardless of its functional consequences. Some mutations may be lethal, others are less deleterious, and some may confer an evolutionary advantage. Mutations can occur in the germline (sperm or oocytes); these can be transmitted to progeny. Alternatively, mutations can occur during embryogenesis or in somatic tissues.
5p
konheokonmummim
03-12-2010
39
3
Download
-
For many years, interest in the prevention of diseases in children was concentrated on improvement of the postnatal environment. However, since the major problems of infectious diseases and nutrition were solved with the help of vaccinations and better feeding regimes, it became clear that new approaches were needed to prevent and treat the disorders and problems we are facing now - problems mainly arising in prenatal life.
490p
japet75
30-01-2013
25
7
Download
-
Twenty years after the discovery of neural stem cells, the question whether the central nervous system can be considered among regenerative tissues is still open. On one side, deep characterization of neural stem and progenitor cells, their niches, and their progeny in brain neurogenic sites overtly showed that new neurons can be generated in the brain of adult mammals, including humans.
428p
bunmang_1
03-05-2013
24
3
Download

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ovqem3dnk3pmdail1ljhbujcn0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly