text:
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99
lượt xem 707
download
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… . Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo…. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
- Báo cáo tốt nghiệp THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1. Mở đầu: 1.1. Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… 1.2. Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo… 2. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy 3. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy: 3.1. Lựa chọn cấp điện áp truyền tải điện từ hệ thống điện về nhà máy. 3.2. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt trạm biến áp trung gian (trạm biến áp chính) hoặc trạm phân phối trung tâm. 3.3. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng 3.4. Lập và lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho nhà máy 3.5. Thiết kế chi tiết HTCCĐ theo sơ đồ đã lựa chọn 4. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí 5. Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao cos cho nhà máy 6. Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí. CÁC BẢN VẼ TRÊN KHỔ GIẤY A0 1. Sơ đồ nguyên lý HTCCĐ toàn nhà máy (mạng điện cao áp). 2. Sơ đồ nguyên lý mạng điện hạ áp của phân xưởng Sửa chữa cơ khí. CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY 1. Điện áp: tự chọn theo công suất của nhà máy và khoảng cách từ nhà máy đến TBA khu vực (hệ thống điện). 2. Công suất của nguồn điện: vô cùng lớn. 3. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của TBA khu vực: 250MVA. 4. Đường dây nối từ TBA khu vực về nhà máy dùng loại dây AC hoặc cáp XLPE. 5. Khoảng cách từ TBA khu vực đến nhà máy: 15 km 6. Nhà máy làm việc 3 ca. Ngày nhận đề: Tháng năm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Nhà máy số 8 Từ hệ thống điện đến 6 1 9 2 8 5
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Nhà máy công cơ khí công nghiệp địa phương (mặt bằng nhà máy số 8). SỐ TRÊN CÔNG SUẤT ĐẶT TÊN PHÂN XƯỞNG MẶT BẰNG ( kW ) 1 Phân xưởng cơ khí chính 1200 2 Phân xưởng lắp ráp 800 3 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 4 Phân xưởng rèn 600 5 Phân xưởng đúc 400 6 Bộ phận nén ép 450 7 Phân xưởng kết cấu kim loại 230 8 Văn phòng và phòng thiết kế 80 9 Trạm bơm 130 10 Chiếu sáng phân xưởng Phụ tải điện nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương Danh sách thiết bị phân xưởng sửa chữa cơ khí (Bản vẽ số 2). 2
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải TT Tên thiết bị Số Nhãn PĐM (kW) lượng hiệu 1 Máy Toàn bộ 1 2 3 4 5 6 Bộ phận máy 1 Máy tiện ren 1 1616 4,5 4,5 2 Máy tiện tự động 3 TD-IM 5,1 15,3 3 Máy tiện tự động 2 2A-62 14,0 28,0 4 Máy tiện tự động 2 1615M 5,6 11,2 5 Máy tiện tự động 1 1615M 2,2 2,2 6 Máy tiên Revon ve 1 IA-I8 1,7 1,7 7 Máy phay vạn năng 2 678M 3,4 6,8 8 Máy phay ngang 1 678M 1,8 1,8 9 Máy phay đứng 2- 6H82 14,0 28,0 10 Máy phay đứng 1 6H-12R 7,0 7,0 11 Máy mài 1 - 2,2 2,2 12 Máy bàp ngang 2 7A35 9,0 18,0 13 Máy xọc 3 S3A 8,4 25,2 14 Máy xọc 1 7417 2,8 2,8 15 Máy khoan vạn năng 1 A135 4,5 4,5 16 Máy doa ngang 1 2613 4,5 4,5 17 Máy khoan hướng tâm 1 4522 1,7 1,7 18 Máy mài phẳng 2 CK-371 9,0 18,0 19 Máy mài tròn 1 3153M 5,6 5,6 20 Máy mài trong 1 3A24 2,8 2,8 21 Máy mài dao cắt gọt 1 3628 2,8 2,80 22 Máy mài sắc vạn năng 1 3A-64 0,65 0,65 23 Máy khoan bàn 2 HC-12A 0,65 1,30 24 Máy ép kiểu truc khuỷu 1 K113 1,70 1,70 25 Tấm cữ (đánh dấu) 1 - - - 26 Tấm kiểm tra 1 - - - 3
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 27 Máy mài phá 1 3M364 3,00 3,00 28 Cưa tay 1 - 1,35 1,35 29 Cưa máy 1 872 1,70 1,70 30 Bàn thợ nguội 7 - - - Bộ phận nhiệt luyện 31 Lò điện kiểu buồng 1 H-30 30 30 32 Lò điện kiểu đứng 1 S-25 25 25 33 Lò điện kiểu bể 1 B-20 30 30 34 Bể điện phân 1 PB21 10 10 35 Thiết bị phun cát 1 331 - - 36 Thùng xói rửa 1 - - - 37 Thùng tôi 1 - - - 38 Máy nén 2 - - - 39 Tấm kiểm tra 1 - - - 40 Tủ điều khiển lò điện 1 - - - 41 Bể tôi 1 - - - 42 Bể chứa 1 - - - Bộ phận sữa chữa 43 Máy tiện ren 2 IK620 10,0 20,0 44 Máy tiện ren 1 1A-62 7,0 7,0 45 Máy tiện ren 1 1616 4,5 4,5 46 Máy phay ngang 1 6P80G 2,8 2,8 47 Máy phay vạn năng 1 678 2,8 2,8 48 Máy phay răng 1 5D32 2,8 2,8 49 Máy xọc 1 7417 2,8 2,8 50 Máy bào ngang 2 - 7,6 15,2 51 Máy mài tròn 1 - 7,0 7,0 52 Máy khoan đứng 1 - 1,8 1,8 53 Búa khí nén 1 PB-412 10,0 10 54 Quạt 1 - 3,2 3,2 4
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 55 Lò tăng điện 1 - - - 56 Thùng tôi 1 - - - 57 Biên áp hàn 1 CTE24 12,5 12,5 58 Máy mài phá 1 3T-634 3,2 3,2 59 Khoan điện 1 P-54 0,6 0,6 60 Máy cắt 1 872 1,7 1,7 61 Tấm cữ(đánh dấu) 1 - - - 62 Thùng xói rửa 1 - - - 63 Bàn thợ nguội 3 - - - 64 Giá kho 5 - - - Bộ phận sữa chữa điện 65 Bàn nguội 3 - 0,50 1,50 66 Máy cuốn dây 1 - 0,50 0,50 67 Bàn thí nghiệm 1 - 15,00 15,00 68 Bể tấm có đốt nóng 1 - 4,00 4,00 69 Tủ sấy 1 - 0,85 0,85 70 Khoan bàn 1 HC-12A 0,65 0,65 5
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải MÆt b»ng ph©n x−ëng SCCK - B¶n vÏ sè 2 TØ lÖ 1:10 46 44 43 43 45 36 38 40 27 21 60 39 30 47 35 32 Phßng kiÓm 50 60 Phßng Bé phËn nhiÖt luyÖn tra kü thuËt Bé phËn mμi thö nghiÖm 41 63 56 31 33 61 59 49 48 51 38 30 34 31 42 Khu l¾p r¸p 58 57 55 64 67 15 7 54 28 11 25 66 Kho Bé phËn rÌn Kho phô tïng vμ Bé phËn söa ch÷a ®iÖn thμnh Bé phËn khu«n vËt liÖu 64 phÈm 64 68 62 53 30 24 70 23 63 30 12 12 10 29 8 13 13 13 13 17 20 Bé phËn m¸y c«ng cô 9 7 3 4 16 9 4 14 6 5 5 18 19 2 2 2 1 28 6
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………..8 CHƯƠNG 1:Mở đầu………………………………………………………………9 CHƯƠNG 2:Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng,nhà máy………12 CHƯƠNG 3:Thiết kế mạng cao áp của toàn nhà máy………………………...36 CHƯƠNG 4:Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí…………77 CHƯƠNG 5:Tính toán bù công suất phản kháng……………………………..89 CHƯƠNG 6:Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung của phân xưởng sửa chữa cơ khí………………………………………………………….94 7
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải LỜI NÓI ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước nhà hiện nay thì ngành Công nghiệp Điện năng đã thực sự trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, và vai trò của nó đối với các ngành công nghiệp khác ngày càng được khẳng định. Có thể nói, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước đã gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp Điện năng. Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp mới hay một khu dân cư mới…thì việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp nước ta đang ngày một khởi sắc, các nhà máy, xí nghiệp không ngừng được xây dựng. Gắn liền với các công trình đó là hệ thống cung cấp điện được thiết kế và xây dựng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, cùng với những kiến thức được học tại Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, em đã nhận được đề tài thiết kế môn học : Thiết kế Hệ Thống Cung Cấp Điện cho Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương. Đây là một đề tài thiết kế rất bổ ích, vì thực tế những nhà máy Công nghiệp Địa phương ở nước ta vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tìm tòi, hoàn thiện và đi lên. Trong thời gian làm bài tập dài vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Phan Đăng Khải, em đã hoàn thành xong bài tập môn học của mình. Một lần nữa, em xin gửi đến thầy Phan Đăng Khải, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn Hệ Thống Điện lòng biết ơn sâu sắc nhất. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 Sinh viên Phạm Năng Văn 8
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương là nhà máy có 100% vốn đầu tư của Nhà nước, do địa phương quản lý, có nhiệm vụ sản xuất các loại máy công cụ, phục vụ cho nhu cầu của địa phương và các vùng lân cận. Toàn bộ khuôn viên nhà máy rộng gần 20.000 m 2 , nằm ở phía Bắc thành phố Hà Nội. Đây là một nhà máy lớn với tổng công suất hơn 9000 kW bao gồm 9 phân xưởng, làm việc 3 ca. Như chúng ta đã biết, ngành cơ khí là một ngành sản xuất hết sức quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc dân.Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu cũng như yêu cầu về chất lượng với các máy móc cơ khí càng tăng.Với nhiệm vụ là nhà máy chế tạo ra các loại máy công cụ, nhà máy cơ khí số I đóng vai trò rất quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong cả nước.Do tầm quan trọng của nhà máy như vậy, nên khi thiết kế cung cấp điện, nhà máy được xếp vào hộ tiêu thụ loại I, đòi hỏi độ tin cậy cấp điện cao nhất.Trong phạm vi nhà máy, các phân xưởng tùy theo vai trò và qui trình công nghệ, được xếp vào hộ tiêu thụ loại I: các phân xưởng quan trọng nằm trong dây chuyền sản xuất khép kín, hoặc loại II: các phân xưởng phụ, bộ phận hành chính … Năng lượng điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp trung gian cách nhà máy 15km.Về phụ tải điện : do sản xuất theo dây chuyền, nên hệ thống phụ tải của nhà máy phân bố tương đối tập trung, đa số phụ tải của nhà máy là các động cơ điện, có cấp điện áp chủ yếu là 0,4 kV; có một số ít thiết bị công suất lớn làm việc ở cấp điện áp 3 kV: lò nhiệt, các động cơ công suất lớn …Tương ứng với qui trình và tổ chức sản xuất, thời gian sử dụng công suất cực đại của nhà máy Tmax=5000 giờ. Trong chiến lược sản xuất và phát triển, nhà máy sẽ thường xuyên nâng cấp, cải tiến qui trình kỹ thuật, cũng như linh hoạt chuyển sang sản xuất cả các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.Do vậy, trong quá trình thiết kế cung cấp điện, sẽ có sự chú ý đến yếu tố phát triển, mở rộng trong tương lai gần 2-3 năm cũng như 5-10 năm của nhà máy . Danh sách và công suất lắp đặt của nhà máy cho trong bảng 1.1 9
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Số trên Công suất đặt Tên phân xưởng mặt bằng kW 1 Phân xưởng cơ khi chính 1200 2 Phân xưởng lắp ráp 800 3 Phân xưởng sửa chữa cơ khí Theo tính toán 4 Phân xưởng rèn 600 5 Phân xưởng đúc 400 6 Bộ phận nén ép 450 7 Phân xưởng kết cấu kim loại 230 8 Văn phòng và phòng thiết kế 80 9 Trạm bơm 130 10 Chiếu sáng phân xưởng Bảng 1.1- Danh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy II. NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHÍNH. Hệ thống cung cấp điện hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện năng.Đối với nhà máy đang xét, hệ thống cung cấp điện hiểu theo nghĩa hẹp là: hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho một khu vực nhất định.Nguồn của hệ thống cung cấp này lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia với cấp thích hợp ( thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống : 35 kV, 10kV, 6kV). Việc thiết kế cung cấp điện với mục tiêu cơ bản là : đảm bảo cho hộ tiêu thụ có đủ lượng điện năng yêu cầu, với chất lượng điện tốt.Các yêu cầu chính đối với một hệ thống cung cấp điện được thiết kế bao gồm: độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện,an toàn cung cấp điện, kinh tế. Tùy theo qui mô của công trình lớn hay nhỏ, mà các thiết kế có thể phân ra cụ thể hoặc gộp một số bước với nhau. Mỗi giai đoạn và vị trí thiết kế lại có các phương án riêng phù hợp . Đối với nhà máy cơ khí địa phương, các bước thiết kế hệ thống cung cấp điện gồm: 1.Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. 2.Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 3.Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy : a) Chọn số lượng, dung lượng và vị trí lắp đặt các trạm biến áp phân xưởng. b) Chọn số lượng, dung lượng và vị trí lắp đặt các trạm biến áp trung gian (Trạm biến áp xí nghiệp ) hoặc trạm phân phối trung tâm . c) Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy . 4.Tính toán bù công suất phản kháng cho HTCCĐ của nhà máy. 5.Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khí . 10
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải III. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Trường ĐHBK Hà Nội- Bộ môn phát dẫn điện - Giáo trình cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp : năm 1978. 2. Nguyễn Văn Đạm –Phan Đăng Khải : Mạng và hệ thống điện: 1992. 3. Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm : Thiết kế cấp điện : NXB KHKT 2001. 4. Nguyễn Công Hiền (chủ biên)-Nguyễn Mạnh Hoạch: Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng: : NXB KHKT -2001. 11
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ TOÀN NHÀ MÁY §2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế (biến đổi ) về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ hủy hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên đến nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị về mặt phát nóng . Phụ tải tính toán (PTTT),được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện như: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ…PTTT còn được dùng để tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp, lựa chọn dung lượng bù công suất phản kháng…PTTT phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:công suất, số lượng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống…Nếu PTTT xác định được nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện, có khả năng dẫn đến cháy nổ…Ngược lại, các thiết bị được chọn nếu dư thừa công suất sẽ làm ứ đọng vốn đầu tư, gia tăng tổn thất…Cũng vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xác định PTTT, song cho đến nay vẫn chưa có được phương pháp nào thật hoàn thiện.Những phương pháp có kết quả đủ tin cậy thì lại quá phức tạp, khối lượng tính toán và các thông tin ban đầu đòi hỏi quá lớn và ngược lại.Có thể đưa ra đây một số phương pháp thường sử dụng nhiều hơn cả để xác định PTTT khi quy hoạch và thiết kế hệ thống cung cấp điện: 1. Phương pháp xác định phụ tải tính toán (PTTT) theo công suất đặt và hệ số nhu cầu k nc P tt = k nc .P đ Trong đó : k nc - hệ số nhu cầu, tra trong sổ tay kỹ thuật. Pđ - công suất đặt của thiết bị hoặc nhóm thiết bị, trong tính toán có thể xem gần đúng P đ =Pđm (kW). 2.Phương pháp xác định PTTT theo hình dáng của đồ thị phụ tải và công suất trung bình : P tt = k hd .P tb Trong đó: k hd - hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải, tra trong sổ tay kĩ thuật . P tb - công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW). 12
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải t ∫ P(t)dt A Ptb = 0 = t t 3.Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình : P tt = Ptb ± βσ Trong đó : P tb -công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW) σ -độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình β -hệ số tán xạ của σ 4.Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại Ptt = k max .k sd .Pdm Trong đó : P đm -công suất định mức của thiết bị hoặc nhóm thiết bị(kW).. k max -hệ số cực đại, tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ : k max = f (n hq , k sd ) k sd -hệ số sử dụng, tra trong sổ tay kĩ thuật . n hq -số thiết bị dùng điện hiệu quả . 5.Phương pháp xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm: a .M Ptt = 0 Tmax Trong đó : a 0 -suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm (kWh/đvsp). M-số sản phẩm sản xuất được trong một năm. T max -thời gian sử dụng công suất lớn nhất (h) Phương pháp này thường được dùng để xác định PTTT cho các XNCN có số phụ tải ít, sản xuất tương đối ổn định. 6.Phương pháp xác định PTTT theo suất trang bị điện trên đơn vị diện tích: P tt = p o .F Trong đó: po-suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích (W/m 2 ). F -diện tích bố trí thiết bị (m 2 ). 7.Phương pháp tính trực tiếp. 13
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Trong các phương pháp trên, 3 phương pháp :1,5&6 là dựa trên kinh nghiệm thiết kế và vận hành để xác định PTTT nên chỉ cho kết quả gần đúng .Tuy nhiên, chúng khá đơn giản và tiện lợi.Các phương pháp còn lại xây dựng trên cơ sở lý thuyết xác suất thống kê, có xét đến nhiều yếu tố .Do đó, có kết quả chính xác hơn, nhưng khối lượng tính toán lớn và phức tạp. Tùy theo yêu cầu tính toán và những thông tin có thể có được về phụ tải, người thiết kế có thể lựa chọn các phương pháp thích hợp để xác định PTTT. Trong bài tập này, với phân xưởng sửa chữa cơ khí, ta đã biết vị trí, công suất đặt và chế độ làm việc của từng thiết bị trong phân xưởng. Nên khi tính toán phụ tải động lực của phân xưởng có thể sử dụng phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại. Các phân xưởng còn lại, do chỉ biết diện tích và công suất đặt của nó, nên để xác định phụ tải động lực của các phân xưởng này, ta áp dụng phương pháp tính theo công suất đặt và hệ số nhu cầu. Phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích sản xuất. §2.2.XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Phân xưởng sửa chữa cơ khí là phân xưởng sửa chữa số 3 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy. Phân xưởng có diện tích bố trí thiết bị là 75x44(m 2 ). Trong phân xưởng có 70 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, thiết bị có công suất lớn nhất là 30 kW (lò điện), song cũng có những thiết bị có công suất rất nhỏ (0,5kW). Phần lớn các thiết bị có chế độ làm việc dài hạn, chỉ có máy biến áp hàn (số 57) là có chế độ ngắn hạn lặp lại. Những đặc điểm này cần được quan tâm khi phân nhóm phụ tải, xác định PTTT và lựa chọn phương án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng. I.Giới thiệu phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình Ptb và kmax (còn gọi là phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq): Theo phương pháp này , PTTT được xác định theo biểu thức: n P tt = k max .k sd .∑ Pđmi i =1 Trong đó : P đmi - công suất định mức của thiết bị thứ i trong nhóm . n - số thiết bị trong nhóm. k sd - hệ số sử dụng , tra trong sổ tay kĩ thuật. Nếu k sd sai khác nhau nhiều thì xác định giá trị trung bình : 14
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải n ∑ k sdi .Pdmi k sd = i =1 n ∑ Pdmi i =1 k max - hệ số cực đại , tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ: k max = f (n hq ,k sd ) n hq - số thiết bị dùng điện hiệu quả. Số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq là số thiết bị có cùng công suất, cùng chế độ làm việc, gây ra một hiệu quả phát nhiệt (hoặc mức độ hủy hoại cách điện ) đúng bằng phụ tải thực tế (có công suất và chế độ làm việc khác nhau…) gây ra trong quá trình làm việc, nhq được xác định bằng biểu thức tổng quát sau: n (∑ Pdmi ) 2 n hq = i =1 n (làm tròn số) ∑ (Pdmi ) 2 i =1 Trong đó: P ddi -công suất danh định của thiết bị thứ i trong nhóm . n -số thiết bị có trong nhóm. Khi n lớn thì việc xác định nhq theo biểu thức trên khá phức tạp, nên có thể xác định n hq theo các phương pháp gần đúng, với sai số tính toán nằm trong khoảng ≤ ±10 %. P a.Trường hợp m= dm max ≤ 3 và k sd ≥ 0, 4 thì n hq = n. Pdm min Chú ý, nếu trong nhóm có n 1 thiết bị mà tổng công suất của chúng không lớn hơn 5% tổng công suất của cả nhóm thì : n hq = n − n 1 Trong đó: P dd max -công suất danh định của thiết bị có công suất lớn nhất trong nhóm . P dd min -công suất danh định của thiết bị có công suất nhỏ nhẩt trong nhóm. b.Trường hợp m >3 và k sd ≥ 0, 2 n hq sẽ được xác định theo biểu thức: n 2.∑ Pddi n hq = 1 ≤n Pdd max 15
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải c.Khi không áp dụng được các trường hợp trên , việc xác định n hq phải được tiến hành theo trình tự: n P Trước hết tính : n * = 1 P*= 1 n P Trong đó: n – số thiết bị trong nhóm. n 1 - số thiết bị có công suất không nhỏ hơn một nửa công suất của thiết bị có công suất lớn nhất. P và P 1 :tổng công suất của n và n 1 thiết bị. Sau khi tính được n* và P*, tra sổ tay kĩ thuật ta tìm được: n hq∗ = f (n ∗ ,P∗ ) Từ đó, tính được nhq theo công thức ; n hq = n hq∗.n Khi xác định được phụ tải tính toán theo phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq, trong một số trường hợp cụ thể có thể dùng các công thức gần đúng sau: • Nếu n ≤ 3 và n hq < 4 PTTT được tính theo công thức: n P tt = ∑ Pddi 1 • Nếu n>3 và n hq < 4 PTTT được tính theo công thức: n P tt = ∑ k pti .Pddi 1 Trong đó : k pti -hệ số phụ tải của thiết bị thứ i.Nếu không có số liệu chính xác,hệ số phụ tải có thể lấy gần đúng như sau: k pti = 0,9 : đối với thiết bị làm việc dài hạn. k pti = 0,75 : đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. • Nếu n>300 và k sd ≥ 0,5 PTTT được tính theo công thức: n P tt = 1,05.k sd .∑ Pddi 1 • Đối với thiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng (các máy bơm, quạt nén khí…), PTTT có thể lấy bằng phụ tải trung bình: 16
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải n P tt = Ptb = k sd .∑ Pddi 1 • Nếu trong mạng có các thiết bị một pha cần phải phân phối đều các thiết bị cho ba pha của mạng, trước khi xác định nhq, phải qui đổi công suất của các phụ tải một pha về ba pha tương đương: -Nếu các thiết bị một pha đấu vào điện áp pha: P qđ = 3.Ppha max -Nếu các thiết bị một pha đấu vào điện áp dây: P qđ = 3.Ppha max • Nếu trong nhóm có thiết bị tiêu thụ điện làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì phải qui đổi về chế độ dài hạn trước khi xác định nhq theo công thức: P qđ = εđm .Pdd Trong đó: ε đm -hệ số đóng điện tương đối phần trăm, cho trong lý lịch máy. II.Trình tự xác định PTTT theo phương pháp Ptb và Kmax 1.Phân nhóm phụ tải Trong mỗi phân xưởng, thường có nhiều thiết bị có công suất và chế độ làm việc rất khác nhau, muốn xác định PTTT được chính xác cần phải phân nhóm thiết bị điện. Việc phân nhóm thiết bị điện cần phải tuân theo nguyên tắc sau: 1. Các thiết bị trong cùng một nhóm nên ở gần nhau để giảm đi chiều dài đường dây hạ áp, nhờ vậy có thể tiết kiệm được vốn đầu tư và tổn thất trên các đường dây hạ áp trong phân xưởng. 2. Chế độ làm việc của các thiết bị trong cùng một nhóm nên giống nhau để việc xác định PTTT được chính xác hơn và thuận lợi cho việc lựa chọn phương thức cung cấp điện cho nhóm. 3. Tổng công suất các nhóm nên xấp xỉ nhau để giảm chủng loại tủ động lực cần dùng trong phân xưởng và toàn nhà máy. Số thiết bị trong cùng nhóm cũng không nên quá nhiều bởi vì số đầu ra của tủ động lực thường trong khoảng (8 ÷ 12). Tuy nhiên, thường thì rất khó thỏa mãn cùng một lúc cả 3 nguyên tắc trên, do vậy, người thiết kế cần phải lựa chọn cách phân nhóm sao cho hợp lý nhất. Dựa theo nguyên tắc phân nhóm phụ tải điện đã nêu ở trên, và căn cứ vào vị trí, công suất của các thiết bị bố trí trên mặt bằng phân xưởng, có thể chia các thiết bị trong phân xưởng sửa chữa cơ khí thành 6 nhóm. Kết quả phân nhóm phụ tải điện được trình bày trong bảng 2.1 17
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải KÝ HIỆU P đm (kW) TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG TRÊN MẶT BẰNG 1máy Toàn bộ I đm (A) 1 2 3 4 5 6 7 Nhóm I 1 Máy tiện ren 1 1 4,5 4,5 11,4 2 Máy tiện tự động 3 2 5,1 15,3 3x12,91 3 Máy tiện tự động 2 3 14,0 28,0 2x35,45 4 Máy tiện tự động 2 4 5,6 11,2 2x14,18 5 Máy tiện tự động 1 5 2,2 2,2 5,57 6 Máy xọc 3 13 8,4 25,2 3x21,70 7 Máy xọc 1 14 2,8 2,8 7,09 8 Máy bào ngang 2 12 9,0 18,0 2x22,90 Cộng nhóm I 15 107,2 272,95 Nhóm II 1 Máy tiện rêvôn ve 1 6 1,70 1,70 4,30 2 Máy phay vạn năng 1 7 3,40 3,40 8,61 3 Máy phay ngang 1 8 1,80 1,80 4,56 4 Máy phay đứng 2 9 14,00 28,00 2x35,45 5 Máy phay đứng 1 10 7,00 7,00 17,73 6 Máy doa ngang 1 16 4,50 4,50 11,40 7 Máy khoan hướng tâm 1 17 1,70 1,70 4,30 8 Máy mài phẳng 2 18 18,00 18,00 2x22,79 9 Máy mài tròn 1 19 5,60 5,60 14,18 10 Máy mài trong 1 20 2,80 2,80 7,09 11 Cưa tay 1 28 1,35 1,35 3,42 12 Cưa máy 1 29 1,70 1,70 4,30 Cộng nhóm II 14 77,55 196,37 Nhóm III 1 Máy mài dao cắt gọt 1 21 2,80 2,80 7,09 2 Máy mài sắc vạn năng 1 22 0,65 0,65 1,65 3 Máy khoan bàn 2 23 0,65 1,30 2x1,65 4 Máy ép kiểu trục khuỷu 1 24 1,70 1,70 4,30 5 Máy mài phá 1 27 3,00 3,00 7,60 18
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 1 2 3 4 5 6 7 6 Cưa tay 1 28 1,35 1,35 3,42 7 Máy phay vạn năng 1 7 3,40 3,40 8,61 8 Máy mài 1 11 2,20 2,20 5,57 9 Máy khoan vạn năng 1 15 4,50 4,50 11,40 Cộng nhóm III 10 20,90 52,94 Nhóm IV 1 Lò điện kiểu buồng 1 31 30 30 47,98 2 Lò điện kiểu đứng 1 32 25 25 39,98 3 Lò điện kiểu bể 1 33 30 30 47,98 4 Bể điện phân 1 34 10 10 15,99 Cộng nhóm IV 4 95 151,93 Nhóm V 1 Máy tiện ren 2 43 10,0 20,0 2x25,32 2 Máy tiện ren 1 44 7,0 7,0 17,73 3 Máy tiện ren 1 45 4,5 4,5 11,40 4 Máy phay ngang 1 46 2,8 2,8 7,09 5 Máy phay vạn năng 1 47 2,8 2,8 7,09 6 Máy phay răng 1 48 2,8 2,8 7,09 7 Máy xọc 1 49 2,8 2,8 7,09 8 Máy bào ngang 2 50 7,6 15,2 2x19,25 9 Máy mài tròn 1 51 7,0 7,0 17,73 10 Máy khoan đứng 1 52 1,8 1,8 4,56 11 Búa khí nén 1 53 10,0 10,0 25,32 12 Quạt 1 54 3,2 3,2 8,10 13 Biến áp hàn 1 57 12,5 12,5 31,58 14 Máy mài phá 1 58 3,2 3,2 8,10 15 Khoan điện 1 59 0,6 0,6 1,52 16 Máy cắt 1 60 1,7 1,7 4,30 Cộng nhóm V 18 97,9 247,91 Nhóm VI 1 Bàn nguội 3 65 0,50 1,50 3x1,27 2 Máy cuốn dây 1 66 0,50 0,50 1,27 3 Bàn thí nghiệm 1 67 15,00 15,00 37,98 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p | 1044 | 639
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p | 613 | 419
-
Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
68 p | 972 | 415
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
94 p | 363 | 222
-
Đề tài - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1
64 p | 394 | 172
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí
95 p | 259 | 129
-
LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MẠNG ĐIỆN PHÂN XƯỞNG"
46 p | 189 | 128
-
Đề tài: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khí
63 p | 101 | 51
-
Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty cổ phần Gốm Đất Việt
55 p | 92 | 44
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 1
2 p | 77 | 28
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
104 p | 47 | 28
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 2
18 p | 60 | 21
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 3
20 p | 60 | 19
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 4
12 p | 68 | 18
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang
99 p | 29 | 17
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy Z453
47 p | 18 | 7
-
Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác
20 p | 7 | 5
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1 và toàn bộ nhà máy cơ khí QP3
104 p | 15 | 4

markdown:
# Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99
lượt xem 707
download
![](http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100304/dailyphu/80x100/5261345521602.jpg)
##
Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… . Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo…. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
- Báo cáo tốt nghiệp THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1. Mở đầu: 1.1. Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… 1.2. Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo… 2. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy 3. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy: 3.1. Lựa chọn cấp điện áp truyền tải điện từ hệ thống điện về nhà máy. 3.2. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt trạm biến áp trung gian (trạm biến áp chính) hoặc trạm phân phối trung tâm. 3.3. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng 3.4. Lập và lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho nhà máy 3.5. Thiết kế chi tiết HTCCĐ theo sơ đồ đã lựa chọn 4. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí 5. Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao cos cho nhà máy 6. Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí. CÁC BẢN VẼ TRÊN KHỔ GIẤY A0 1. Sơ đồ nguyên lý HTCCĐ toàn nhà máy (mạng điện cao áp). 2. Sơ đồ nguyên lý mạng điện hạ áp của phân xưởng Sửa chữa cơ khí. CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY 1. Điện áp: tự chọn theo công suất của nhà máy và khoảng cách từ nhà máy đến TBA khu vực (hệ thống điện). 2. Công suất của nguồn điện: vô cùng lớn. 3. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của TBA khu vực: 250MVA. 4. Đường dây nối từ TBA khu vực về nhà máy dùng loại dây AC hoặc cáp XLPE. 5. Khoảng cách từ TBA khu vực đến nhà máy: 15 km 6. Nhà máy làm việc 3 ca. Ngày nhận đề: Tháng năm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Nhà máy số 8 Từ hệ thống điện đến 6 1 9 2 8 5
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Nhà máy công cơ khí công nghiệp địa phương (mặt bằng nhà máy số 8). SỐ TRÊN CÔNG SUẤT ĐẶT TÊN PHÂN XƯỞNG MẶT BẰNG ( kW ) 1 Phân xưởng cơ khí chính 1200 2 Phân xưởng lắp ráp 800 3 Phân xưởng sửa chữa cơ khí 4 Phân xưởng rèn 600 5 Phân xưởng đúc 400 6 Bộ phận nén ép 450 7 Phân xưởng kết cấu kim loại 230 8 Văn phòng và phòng thiết kế 80 9 Trạm bơm 130 10 Chiếu sáng phân xưởng Phụ tải điện nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương Danh sách thiết bị phân xưởng sửa chữa cơ khí (Bản vẽ số 2). 2
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải TT Tên thiết bị Số Nhãn PĐM (kW) lượng hiệu 1 Máy Toàn bộ 1 2 3 4 5 6 Bộ phận máy 1 Máy tiện ren 1 1616 4,5 4,5 2 Máy tiện tự động 3 TD-IM 5,1 15,3 3 Máy tiện tự động 2 2A-62 14,0 28,0 4 Máy tiện tự động 2 1615M 5,6 11,2 5 Máy tiện tự động 1 1615M 2,2 2,2 6 Máy tiên Revon ve 1 IA-I8 1,7 1,7 7 Máy phay vạn năng 2 678M 3,4 6,8 8 Máy phay ngang 1 678M 1,8 1,8 9 Máy phay đứng 2- 6H82 14,0 28,0 10 Máy phay đứng 1 6H-12R 7,0 7,0 11 Máy mài 1 - 2,2 2,2 12 Máy bàp ngang 2 7A35 9,0 18,0 13 Máy xọc 3 S3A 8,4 25,2 14 Máy xọc 1 7417 2,8 2,8 15 Máy khoan vạn năng 1 A135 4,5 4,5 16 Máy doa ngang 1 2613 4,5 4,5 17 Máy khoan hướng tâm 1 4522 1,7 1,7 18 Máy mài phẳng 2 CK-371 9,0 18,0 19 Máy mài tròn 1 3153M 5,6 5,6 20 Máy mài trong 1 3A24 2,8 2,8 21 Máy mài dao cắt gọt 1 3628 2,8 2,80 22 Máy mài sắc vạn năng 1 3A-64 0,65 0,65 23 Máy khoan bàn 2 HC-12A 0,65 1,30 24 Máy ép kiểu truc khuỷu 1 K113 1,70 1,70 25 Tấm cữ (đánh dấu) 1 - - - 26 Tấm kiểm tra 1 - - - 3
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 27 Máy mài phá 1 3M364 3,00 3,00 28 Cưa tay 1 - 1,35 1,35 29 Cưa máy 1 872 1,70 1,70 30 Bàn thợ nguội 7 - - - Bộ phận nhiệt luyện 31 Lò điện kiểu buồng 1 H-30 30 30 32 Lò điện kiểu đứng 1 S-25 25 25 33 Lò điện kiểu bể 1 B-20 30 30 34 Bể điện phân 1 PB21 10 10 35 Thiết bị phun cát 1 331 - - 36 Thùng xói rửa 1 - - - 37 Thùng tôi 1 - - - 38 Máy nén 2 - - - 39 Tấm kiểm tra 1 - - - 40 Tủ điều khiển lò điện 1 - - - 41 Bể tôi 1 - - - 42 Bể chứa 1 - - - Bộ phận sữa chữa 43 Máy tiện ren 2 IK620 10,0 20,0 44 Máy tiện ren 1 1A-62 7,0 7,0 45 Máy tiện ren 1 1616 4,5 4,5 46 Máy phay ngang 1 6P80G 2,8 2,8 47 Máy phay vạn năng 1 678 2,8 2,8 48 Máy phay răng 1 5D32 2,8 2,8 49 Máy xọc 1 7417 2,8 2,8 50 Máy bào ngang 2 - 7,6 15,2 51 Máy mài tròn 1 - 7,0 7,0 52 Máy khoan đứng 1 - 1,8 1,8 53 Búa khí nén 1 PB-412 10,0 10 54 Quạt 1 - 3,2 3,2 4
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 55 Lò tăng điện 1 - - - 56 Thùng tôi 1 - - - 57 Biên áp hàn 1 CTE24 12,5 12,5 58 Máy mài phá 1 3T-634 3,2 3,2 59 Khoan điện 1 P-54 0,6 0,6 60 Máy cắt 1 872 1,7 1,7 61 Tấm cữ(đánh dấu) 1 - - - 62 Thùng xói rửa 1 - - - 63 Bàn thợ nguội 3 - - - 64 Giá kho 5 - - - Bộ phận sữa chữa điện 65 Bàn nguội 3 - 0,50 1,50 66 Máy cuốn dây 1 - 0,50 0,50 67 Bàn thí nghiệm 1 - 15,00 15,00 68 Bể tấm có đốt nóng 1 - 4,00 4,00 69 Tủ sấy 1 - 0,85 0,85 70 Khoan bàn 1 HC-12A 0,65 0,65 5
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải MÆt b»ng ph©n x−ëng SCCK - B¶n vÏ sè 2 TØ lÖ 1:10 46 44 43 43 45 36 38 40 27 21 60 39 30 47 35 32 Phßng kiÓm 50 60 Phßng Bé phËn nhiÖt luyÖn tra kü thuËt Bé phËn mμi thö nghiÖm 41 63 56 31 33 61 59 49 48 51 38 30 34 31 42 Khu l¾p r¸p 58 57 55 64 67 15 7 54 28 11 25 66 Kho Bé phËn rÌn Kho phô tïng vμ Bé phËn söa ch÷a ®iÖn thμnh Bé phËn khu«n vËt liÖu 64 phÈm 64 68 62 53 30 24 70 23 63 30 12 12 10 29 8 13 13 13 13 17 20 Bé phËn m¸y c«ng cô 9 7 3 4 16 9 4 14 6 5 5 18 19 2 2 2 1 28 6
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………..8 CHƯƠNG 1:Mở đầu………………………………………………………………9 CHƯƠNG 2:Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng,nhà máy………12 CHƯƠNG 3:Thiết kế mạng cao áp của toàn nhà máy………………………...36 CHƯƠNG 4:Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí…………77 CHƯƠNG 5:Tính toán bù công suất phản kháng……………………………..89 CHƯƠNG 6:Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung của phân xưởng sửa chữa cơ khí………………………………………………………….94 7
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải LỜI NÓI ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước nhà hiện nay thì ngành Công nghiệp Điện năng đã thực sự trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, và vai trò của nó đối với các ngành công nghiệp khác ngày càng được khẳng định. Có thể nói, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước đã gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp Điện năng. Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp mới hay một khu dân cư mới…thì việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp nước ta đang ngày một khởi sắc, các nhà máy, xí nghiệp không ngừng được xây dựng. Gắn liền với các công trình đó là hệ thống cung cấp điện được thiết kế và xây dựng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, cùng với những kiến thức được học tại Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, em đã nhận được đề tài thiết kế môn học : Thiết kế Hệ Thống Cung Cấp Điện cho Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương. Đây là một đề tài thiết kế rất bổ ích, vì thực tế những nhà máy Công nghiệp Địa phương ở nước ta vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tìm tòi, hoàn thiện và đi lên. Trong thời gian làm bài tập dài vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Phan Đăng Khải, em đã hoàn thành xong bài tập môn học của mình. Một lần nữa, em xin gửi đến thầy Phan Đăng Khải, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn Hệ Thống Điện lòng biết ơn sâu sắc nhất. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 Sinh viên Phạm Năng Văn 8
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương là nhà máy có 100% vốn đầu tư của Nhà nước, do địa phương quản lý, có nhiệm vụ sản xuất các loại máy công cụ, phục vụ cho nhu cầu của địa phương và các vùng lân cận. Toàn bộ khuôn viên nhà máy rộng gần 20.000 m 2 , nằm ở phía Bắc thành phố Hà Nội. Đây là một nhà máy lớn với tổng công suất hơn 9000 kW bao gồm 9 phân xưởng, làm việc 3 ca. Như chúng ta đã biết, ngành cơ khí là một ngành sản xuất hết sức quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc dân.Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu cũng như yêu cầu về chất lượng với các máy móc cơ khí càng tăng.Với nhiệm vụ là nhà máy chế tạo ra các loại máy công cụ, nhà máy cơ khí số I đóng vai trò rất quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong cả nước.Do tầm quan trọng của nhà máy như vậy, nên khi thiết kế cung cấp điện, nhà máy được xếp vào hộ tiêu thụ loại I, đòi hỏi độ tin cậy cấp điện cao nhất.Trong phạm vi nhà máy, các phân xưởng tùy theo vai trò và qui trình công nghệ, được xếp vào hộ tiêu thụ loại I: các phân xưởng quan trọng nằm trong dây chuyền sản xuất khép kín, hoặc loại II: các phân xưởng phụ, bộ phận hành chính … Năng lượng điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp trung gian cách nhà máy 15km.Về phụ tải điện : do sản xuất theo dây chuyền, nên hệ thống phụ tải của nhà máy phân bố tương đối tập trung, đa số phụ tải của nhà máy là các động cơ điện, có cấp điện áp chủ yếu là 0,4 kV; có một số ít thiết bị công suất lớn làm việc ở cấp điện áp 3 kV: lò nhiệt, các động cơ công suất lớn …Tương ứng với qui trình và tổ chức sản xuất, thời gian sử dụng công suất cực đại của nhà máy Tmax=5000 giờ. Trong chiến lược sản xuất và phát triển, nhà máy sẽ thường xuyên nâng cấp, cải tiến qui trình kỹ thuật, cũng như linh hoạt chuyển sang sản xuất cả các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.Do vậy, trong quá trình thiết kế cung cấp điện, sẽ có sự chú ý đến yếu tố phát triển, mở rộng trong tương lai gần 2-3 năm cũng như 5-10 năm của nhà máy . Danh sách và công suất lắp đặt của nhà máy cho trong bảng 1.1 9
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Số trên Công suất đặt Tên phân xưởng mặt bằng kW 1 Phân xưởng cơ khi chính 1200 2 Phân xưởng lắp ráp 800 3 Phân xưởng sửa chữa cơ khí Theo tính toán 4 Phân xưởng rèn 600 5 Phân xưởng đúc 400 6 Bộ phận nén ép 450 7 Phân xưởng kết cấu kim loại 230 8 Văn phòng và phòng thiết kế 80 9 Trạm bơm 130 10 Chiếu sáng phân xưởng Bảng 1.1- Danh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy II. NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHÍNH. Hệ thống cung cấp điện hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện năng.Đối với nhà máy đang xét, hệ thống cung cấp điện hiểu theo nghĩa hẹp là: hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho một khu vực nhất định.Nguồn của hệ thống cung cấp này lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia với cấp thích hợp ( thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống : 35 kV, 10kV, 6kV). Việc thiết kế cung cấp điện với mục tiêu cơ bản là : đảm bảo cho hộ tiêu thụ có đủ lượng điện năng yêu cầu, với chất lượng điện tốt.Các yêu cầu chính đối với một hệ thống cung cấp điện được thiết kế bao gồm: độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện,an toàn cung cấp điện, kinh tế. Tùy theo qui mô của công trình lớn hay nhỏ, mà các thiết kế có thể phân ra cụ thể hoặc gộp một số bước với nhau. Mỗi giai đoạn và vị trí thiết kế lại có các phương án riêng phù hợp . Đối với nhà máy cơ khí địa phương, các bước thiết kế hệ thống cung cấp điện gồm: 1.Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. 2.Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 3.Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy : a) Chọn số lượng, dung lượng và vị trí lắp đặt các trạm biến áp phân xưởng. b) Chọn số lượng, dung lượng và vị trí lắp đặt các trạm biến áp trung gian (Trạm biến áp xí nghiệp ) hoặc trạm phân phối trung tâm . c) Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy . 4.Tính toán bù công suất phản kháng cho HTCCĐ của nhà máy. 5.Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chữa cơ khí . 10
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải III. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Trường ĐHBK Hà Nội- Bộ môn phát dẫn điện - Giáo trình cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp : năm 1978. 2. Nguyễn Văn Đạm –Phan Đăng Khải : Mạng và hệ thống điện: 1992. 3. Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm : Thiết kế cấp điện : NXB KHKT 2001. 4. Nguyễn Công Hiền (chủ biên)-Nguyễn Mạnh Hoạch: Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng: : NXB KHKT -2001. 11
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ TOÀN NHÀ MÁY §2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế (biến đổi ) về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ hủy hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên đến nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị về mặt phát nóng . Phụ tải tính toán (PTTT),được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện như: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ…PTTT còn được dùng để tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp, lựa chọn dung lượng bù công suất phản kháng…PTTT phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:công suất, số lượng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống…Nếu PTTT xác định được nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện, có khả năng dẫn đến cháy nổ…Ngược lại, các thiết bị được chọn nếu dư thừa công suất sẽ làm ứ đọng vốn đầu tư, gia tăng tổn thất…Cũng vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xác định PTTT, song cho đến nay vẫn chưa có được phương pháp nào thật hoàn thiện.Những phương pháp có kết quả đủ tin cậy thì lại quá phức tạp, khối lượng tính toán và các thông tin ban đầu đòi hỏi quá lớn và ngược lại.Có thể đưa ra đây một số phương pháp thường sử dụng nhiều hơn cả để xác định PTTT khi quy hoạch và thiết kế hệ thống cung cấp điện: 1. Phương pháp xác định phụ tải tính toán (PTTT) theo công suất đặt và hệ số nhu cầu k nc P tt = k nc .P đ Trong đó : k nc - hệ số nhu cầu, tra trong sổ tay kỹ thuật. Pđ - công suất đặt của thiết bị hoặc nhóm thiết bị, trong tính toán có thể xem gần đúng P đ =Pđm (kW). 2.Phương pháp xác định PTTT theo hình dáng của đồ thị phụ tải và công suất trung bình : P tt = k hd .P tb Trong đó: k hd - hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải, tra trong sổ tay kĩ thuật . P tb - công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW). 12
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải t ∫ P(t)dt A Ptb = 0 = t t 3.Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình : P tt = Ptb ± βσ Trong đó : P tb -công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW) σ -độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình β -hệ số tán xạ của σ 4.Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại Ptt = k max .k sd .Pdm Trong đó : P đm -công suất định mức của thiết bị hoặc nhóm thiết bị(kW).. k max -hệ số cực đại, tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ : k max = f (n hq , k sd ) k sd -hệ số sử dụng, tra trong sổ tay kĩ thuật . n hq -số thiết bị dùng điện hiệu quả . 5.Phương pháp xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm: a .M Ptt = 0 Tmax Trong đó : a 0 -suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm (kWh/đvsp). M-số sản phẩm sản xuất được trong một năm. T max -thời gian sử dụng công suất lớn nhất (h) Phương pháp này thường được dùng để xác định PTTT cho các XNCN có số phụ tải ít, sản xuất tương đối ổn định. 6.Phương pháp xác định PTTT theo suất trang bị điện trên đơn vị diện tích: P tt = p o .F Trong đó: po-suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích (W/m 2 ). F -diện tích bố trí thiết bị (m 2 ). 7.Phương pháp tính trực tiếp. 13
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải Trong các phương pháp trên, 3 phương pháp :1,5&6 là dựa trên kinh nghiệm thiết kế và vận hành để xác định PTTT nên chỉ cho kết quả gần đúng .Tuy nhiên, chúng khá đơn giản và tiện lợi.Các phương pháp còn lại xây dựng trên cơ sở lý thuyết xác suất thống kê, có xét đến nhiều yếu tố .Do đó, có kết quả chính xác hơn, nhưng khối lượng tính toán lớn và phức tạp. Tùy theo yêu cầu tính toán và những thông tin có thể có được về phụ tải, người thiết kế có thể lựa chọn các phương pháp thích hợp để xác định PTTT. Trong bài tập này, với phân xưởng sửa chữa cơ khí, ta đã biết vị trí, công suất đặt và chế độ làm việc của từng thiết bị trong phân xưởng. Nên khi tính toán phụ tải động lực của phân xưởng có thể sử dụng phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại. Các phân xưởng còn lại, do chỉ biết diện tích và công suất đặt của nó, nên để xác định phụ tải động lực của các phân xưởng này, ta áp dụng phương pháp tính theo công suất đặt và hệ số nhu cầu. Phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích sản xuất. §2.2.XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Phân xưởng sửa chữa cơ khí là phân xưởng sửa chữa số 3 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy. Phân xưởng có diện tích bố trí thiết bị là 75x44(m 2 ). Trong phân xưởng có 70 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, thiết bị có công suất lớn nhất là 30 kW (lò điện), song cũng có những thiết bị có công suất rất nhỏ (0,5kW). Phần lớn các thiết bị có chế độ làm việc dài hạn, chỉ có máy biến áp hàn (số 57) là có chế độ ngắn hạn lặp lại. Những đặc điểm này cần được quan tâm khi phân nhóm phụ tải, xác định PTTT và lựa chọn phương án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng. I.Giới thiệu phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình Ptb và kmax (còn gọi là phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq): Theo phương pháp này , PTTT được xác định theo biểu thức: n P tt = k max .k sd .∑ Pđmi i =1 Trong đó : P đmi - công suất định mức của thiết bị thứ i trong nhóm . n - số thiết bị trong nhóm. k sd - hệ số sử dụng , tra trong sổ tay kĩ thuật. Nếu k sd sai khác nhau nhiều thì xác định giá trị trung bình : 14
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải n ∑ k sdi .Pdmi k sd = i =1 n ∑ Pdmi i =1 k max - hệ số cực đại , tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ: k max = f (n hq ,k sd ) n hq - số thiết bị dùng điện hiệu quả. Số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq là số thiết bị có cùng công suất, cùng chế độ làm việc, gây ra một hiệu quả phát nhiệt (hoặc mức độ hủy hoại cách điện ) đúng bằng phụ tải thực tế (có công suất và chế độ làm việc khác nhau…) gây ra trong quá trình làm việc, nhq được xác định bằng biểu thức tổng quát sau: n (∑ Pdmi ) 2 n hq = i =1 n (làm tròn số) ∑ (Pdmi ) 2 i =1 Trong đó: P ddi -công suất danh định của thiết bị thứ i trong nhóm . n -số thiết bị có trong nhóm. Khi n lớn thì việc xác định nhq theo biểu thức trên khá phức tạp, nên có thể xác định n hq theo các phương pháp gần đúng, với sai số tính toán nằm trong khoảng ≤ ±10 %. P a.Trường hợp m= dm max ≤ 3 và k sd ≥ 0, 4 thì n hq = n. Pdm min Chú ý, nếu trong nhóm có n 1 thiết bị mà tổng công suất của chúng không lớn hơn 5% tổng công suất của cả nhóm thì : n hq = n − n 1 Trong đó: P dd max -công suất danh định của thiết bị có công suất lớn nhất trong nhóm . P dd min -công suất danh định của thiết bị có công suất nhỏ nhẩt trong nhóm. b.Trường hợp m >3 và k sd ≥ 0, 2 n hq sẽ được xác định theo biểu thức: n 2.∑ Pddi n hq = 1 ≤n Pdd max 15
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải c.Khi không áp dụng được các trường hợp trên , việc xác định n hq phải được tiến hành theo trình tự: n P Trước hết tính : n * = 1 P*= 1 n P Trong đó: n – số thiết bị trong nhóm. n 1 - số thiết bị có công suất không nhỏ hơn một nửa công suất của thiết bị có công suất lớn nhất. P và P 1 :tổng công suất của n và n 1 thiết bị. Sau khi tính được n* và P*, tra sổ tay kĩ thuật ta tìm được: n hq∗ = f (n ∗ ,P∗ ) Từ đó, tính được nhq theo công thức ; n hq = n hq∗.n Khi xác định được phụ tải tính toán theo phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq, trong một số trường hợp cụ thể có thể dùng các công thức gần đúng sau: • Nếu n ≤ 3 và n hq < 4 PTTT được tính theo công thức: n P tt = ∑ Pddi 1 • Nếu n>3 và n hq < 4 PTTT được tính theo công thức: n P tt = ∑ k pti .Pddi 1 Trong đó : k pti -hệ số phụ tải của thiết bị thứ i.Nếu không có số liệu chính xác,hệ số phụ tải có thể lấy gần đúng như sau: k pti = 0,9 : đối với thiết bị làm việc dài hạn. k pti = 0,75 : đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. • Nếu n>300 và k sd ≥ 0,5 PTTT được tính theo công thức: n P tt = 1,05.k sd .∑ Pddi 1 • Đối với thiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng (các máy bơm, quạt nén khí…), PTTT có thể lấy bằng phụ tải trung bình: 16
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải n P tt = Ptb = k sd .∑ Pddi 1 • Nếu trong mạng có các thiết bị một pha cần phải phân phối đều các thiết bị cho ba pha của mạng, trước khi xác định nhq, phải qui đổi công suất của các phụ tải một pha về ba pha tương đương: -Nếu các thiết bị một pha đấu vào điện áp pha: P qđ = 3.Ppha max -Nếu các thiết bị một pha đấu vào điện áp dây: P qđ = 3.Ppha max • Nếu trong nhóm có thiết bị tiêu thụ điện làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì phải qui đổi về chế độ dài hạn trước khi xác định nhq theo công thức: P qđ = εđm .Pdd Trong đó: ε đm -hệ số đóng điện tương đối phần trăm, cho trong lý lịch máy. II.Trình tự xác định PTTT theo phương pháp Ptb và Kmax 1.Phân nhóm phụ tải Trong mỗi phân xưởng, thường có nhiều thiết bị có công suất và chế độ làm việc rất khác nhau, muốn xác định PTTT được chính xác cần phải phân nhóm thiết bị điện. Việc phân nhóm thiết bị điện cần phải tuân theo nguyên tắc sau: 1. Các thiết bị trong cùng một nhóm nên ở gần nhau để giảm đi chiều dài đường dây hạ áp, nhờ vậy có thể tiết kiệm được vốn đầu tư và tổn thất trên các đường dây hạ áp trong phân xưởng. 2. Chế độ làm việc của các thiết bị trong cùng một nhóm nên giống nhau để việc xác định PTTT được chính xác hơn và thuận lợi cho việc lựa chọn phương thức cung cấp điện cho nhóm. 3. Tổng công suất các nhóm nên xấp xỉ nhau để giảm chủng loại tủ động lực cần dùng trong phân xưởng và toàn nhà máy. Số thiết bị trong cùng nhóm cũng không nên quá nhiều bởi vì số đầu ra của tủ động lực thường trong khoảng (8 ÷ 12). Tuy nhiên, thường thì rất khó thỏa mãn cùng một lúc cả 3 nguyên tắc trên, do vậy, người thiết kế cần phải lựa chọn cách phân nhóm sao cho hợp lý nhất. Dựa theo nguyên tắc phân nhóm phụ tải điện đã nêu ở trên, và căn cứ vào vị trí, công suất của các thiết bị bố trí trên mặt bằng phân xưởng, có thể chia các thiết bị trong phân xưởng sửa chữa cơ khí thành 6 nhóm. Kết quả phân nhóm phụ tải điện được trình bày trong bảng 2.1 17
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải KÝ HIỆU P đm (kW) TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG TRÊN MẶT BẰNG 1máy Toàn bộ I đm (A) 1 2 3 4 5 6 7 Nhóm I 1 Máy tiện ren 1 1 4,5 4,5 11,4 2 Máy tiện tự động 3 2 5,1 15,3 3x12,91 3 Máy tiện tự động 2 3 14,0 28,0 2x35,45 4 Máy tiện tự động 2 4 5,6 11,2 2x14,18 5 Máy tiện tự động 1 5 2,2 2,2 5,57 6 Máy xọc 3 13 8,4 25,2 3x21,70 7 Máy xọc 1 14 2,8 2,8 7,09 8 Máy bào ngang 2 12 9,0 18,0 2x22,90 Cộng nhóm I 15 107,2 272,95 Nhóm II 1 Máy tiện rêvôn ve 1 6 1,70 1,70 4,30 2 Máy phay vạn năng 1 7 3,40 3,40 8,61 3 Máy phay ngang 1 8 1,80 1,80 4,56 4 Máy phay đứng 2 9 14,00 28,00 2x35,45 5 Máy phay đứng 1 10 7,00 7,00 17,73 6 Máy doa ngang 1 16 4,50 4,50 11,40 7 Máy khoan hướng tâm 1 17 1,70 1,70 4,30 8 Máy mài phẳng 2 18 18,00 18,00 2x22,79 9 Máy mài tròn 1 19 5,60 5,60 14,18 10 Máy mài trong 1 20 2,80 2,80 7,09 11 Cưa tay 1 28 1,35 1,35 3,42 12 Cưa máy 1 29 1,70 1,70 4,30 Cộng nhóm II 14 77,55 196,37 Nhóm III 1 Máy mài dao cắt gọt 1 21 2,80 2,80 7,09 2 Máy mài sắc vạn năng 1 22 0,65 0,65 1,65 3 Máy khoan bàn 2 23 0,65 1,30 2x1,65 4 Máy ép kiểu trục khuỷu 1 24 1,70 1,70 4,30 5 Máy mài phá 1 27 3,00 3,00 7,60 18
- Cung cấp điện GVHD:TS.Phan Đăng Khải 1 2 3 4 5 6 7 6 Cưa tay 1 28 1,35 1,35 3,42 7 Máy phay vạn năng 1 7 3,40 3,40 8,61 8 Máy mài 1 11 2,20 2,20 5,57 9 Máy khoan vạn năng 1 15 4,50 4,50 11,40 Cộng nhóm III 10 20,90 52,94 Nhóm IV 1 Lò điện kiểu buồng 1 31 30 30 47,98 2 Lò điện kiểu đứng 1 32 25 25 39,98 3 Lò điện kiểu bể 1 33 30 30 47,98 4 Bể điện phân 1 34 10 10 15,99 Cộng nhóm IV 4 95 151,93 Nhóm V 1 Máy tiện ren 2 43 10,0 20,0 2x25,32 2 Máy tiện ren 1 44 7,0 7,0 17,73 3 Máy tiện ren 1 45 4,5 4,5 11,40 4 Máy phay ngang 1 46 2,8 2,8 7,09 5 Máy phay vạn năng 1 47 2,8 2,8 7,09 6 Máy phay răng 1 48 2,8 2,8 7,09 7 Máy xọc 1 49 2,8 2,8 7,09 8 Máy bào ngang 2 50 7,6 15,2 2x19,25 9 Máy mài tròn 1 51 7,0 7,0 17,73 10 Máy khoan đứng 1 52 1,8 1,8 4,56 11 Búa khí nén 1 53 10,0 10,0 25,32 12 Quạt 1 54 3,2 3,2 8,10 13 Biến áp hàn 1 57 12,5 12,5 31,58 14 Máy mài phá 1 58 3,2 3,2 8,10 15 Khoan điện 1 59 0,6 0,6 1,52 16 Máy cắt 1 60 1,7 1,7 4,30 Cộng nhóm V 18 97,9 247,91 Nhóm VI 1 Bàn nguội 3 65 0,50 1,50 3x1,27 2 Máy cuốn dây 1 66 0,50 0,50 1,27 3 Bàn thí nghiệm 1 67 15,00 15,00 37,98 19
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p |
1044 |
639
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p |
613 |
419
-
Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống cung cấp điện
68 p |
972 |
415
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
94 p |
363 |
222
-
Đề tài - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1
64 p |
394 |
172
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí
95 p |
259 |
129
-
LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MẠNG ĐIỆN PHÂN XƯỞNG"
46 p |
189 |
128
-
Đề tài: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khí
63 p |
101 |
51
-
Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty cổ phần Gốm Đất Việt
55 p |
92 |
44
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 1
2 p |
77 |
28
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
104 p |
47 |
28
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 2
18 p |
60 |
21
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 3
20 p |
60 |
19
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 4
12 p |
68 |
18
-
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang
99 p |
29 |
17
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy Z453
47 p |
18 |
7
-
Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác
20 p |
7 |
5
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1 và toàn bộ nhà máy cơ khí QP3
104 p |
15 |
4

Set-Cookie: TLDEVNamespace=p6pn1an6unumjogj5qvu3tn6r6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)


text:
Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
Chia sẻ: Abcdef_14 Abcdef_14 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69
lượt xem 255
download
Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
Tiếng Nhật cổ nhất được biết đến chủ yếu dựa vào trạng thái của nó vào thế kỷ thứ 8, khi ba tác phẩm chủ yếu của tiếng Nhật cổ được dịch (hai bộ sử Kojiki Cổ Sự Ký, Nihon Shoki Nhật Bản Thư Kỷ và thi tập Manyoshu (Vạn Diệp Tập), nhưng một số lượng tài liệu ít hơn, chủ yếu là chữ khắc, còn cổ hơn.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
- Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
- TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 1 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 01:59:24 第1課 : たとえる ★Từ Mới 例える：ví dụ 役に立つ：có lợi, có ích 口に出す：nói ra, thốt ra また：và(thường dùng để chuyển đoạn) でも：nhưng 額：trán 便利な：thuận tiện 小判：một loại tiền của Nhật ngày xưa 昔：ngày xưa 全然：hoàn toàn không 本棚：tủ sách, kệ,giá sách 並べる：sắp xếp,xếp hàng 是非：nhất định ★Những chỗ cần lưu ý trong bài いいから一人でも:ϑ 一人(だけ) でもいいですから だれでもいいから一人でも多くの人:bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được. そんなとき: そういうとき:khi mà nói như thế.ϑ 「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cáiϑ tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì người nhật thường nói câu này. ～と例えて言います:ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ)ϑ ほど:ϑ くらい khoảng, đến mức それほど: そんなに như thếϑ
- こう言うのです:nói như thế này.ϑ ϑ 「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo 秩礼じゃないですか:chẳng phải là thất lễ hay sao?ϑ ϑ 世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi, nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế 「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến con mèo. 「猫に小判」(cho con mèo tiền) ném tiền qua cửaϑ sổ. 「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào hay bằng cách nói 「猫に小判」 「猫に一万円」: 猫に小判 (cho con mèo một vạn yên) だけでなく:không chỉϑ ϑ 人と昔から生活をしてきた動物たち(きた ko chỉ đi đứng, còn thể hiện tình trạng từ trước đến giờ vẫn còn tiếp tục) ★ Phần ngữ pháp (使いましょう) Ａ「～と言います」:nói là, có câu nói là 普通形 い形―い ＋と言います な形―だ 名―だ Chú ý:khi muốn dẫn trực tiếp thì không cần thêm だ trong trường hợp đứng sau danh từ hoặc tính từ đuôi な ・まだ四月なのにとても厚いとき、「夏のようだ」と言います. Đang là tháng tư mà trời rất nóng thì có câu nói là giống như mùa hè.(khác với khí hậu bốn mùa ở hà nội, mùa xuân ở NB bắt đầu từ tháng 3 đến 5 còn mùa hè từ tháng 6 đến 8) ・お金を無駄にしたとき、「猫に小判」と言います。khi mà lãng phí tiền thì người ta thường nói 「猫に小判」(cho tiền con mèo) Ｂ「たとえ～ても」giả sử, dẫu cho, (cho dù có nỗ lực cũng khó lòng đạt được kết quả tốt đẹp) 動―ても
- たとえ＋ い形―くても な形―でも 名―でも ・たとえタクシーで行っても、時間に間に合うとは思えません。giả sử dù có đi taxi thì tôi cũng ko nghĩ là kịp giờ ・たとえ低い点をもらっても。それほどこまるとは思えません。giả sử dù có nhận được điểm kém thì tôi nghĩ cũng ko đến nỗi phải khổ sở như thế. Ｃ「～ほど～はない」so sánh ko bằng ［動―辞書形］ ＋ほど ［名］ ・いろいろな言葉を習いましたが、日本語ほどむずかしくて覚える言葉はないと思います。tôi đã học rất nhiều ngôn ngữ nhưng ko có cái nào khó nhớ như tiếng nhật ・人間と一緒に生活してきた動物はいろいろありますが、犬ほど忠実な動物はないでしょう。có rất nhiều con vật cho đến giờ vẫn cùng sinh sống với con người nhưng ko có con vật nào trung thành như con cún. ・戦争ほど悲惨なものはない。ko có cái gì bi thảm bằng chiến tranh. ・彼女ほど頭のいい人には会ったことはない。tôi chưa gặp người nào thông minh như cô ấy. ☆［～ほどだった］〈程度を表す〉đến mức ［動―辞書形／ない形―ない］ ［い形―い］ ［な形―な］ ＋ほど ［名］ ・おかしくて、おなかが痛くなるほどだった。vui đến mức đau cả bụng. ・寒くて、手が冷たくなるほどだった。lạnh đến mức cóng cả tay. ・久しぶりに国の母声を聞いて、うれしくて泣きたいほどだった。lâu lắm rồi mới nghe tiếng mẹ đẻ vui đến mức muốn khóc.(lưu học sinh) ・和にも言いたいことが山ほどある。chuyện tôi muốn nói nhiều như núi.
- ・子供をなくしたご両親の悲しみがいたいほどわかる。tôi hiểu nỗi buồn đến nhường nào của những cha mẹ mất con.(buồn đến mức đau) ● Phần tham khảo cho 来る (trích từ điển ngữ pháp tiếng nhật cơ bản ) 来る với vai trò là trợ động từ, chỉ sự bắt đầu của một quá trình hay sự tiếp tục của một hành động cho đến thời điểm hiện tại hoặc có thể tiếp tục đến tương lai. ・テニスをしていたら急に雨が降って来た。khi chúng tôi đang chơi tennis thì đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. ・私はこのごろ太って来た。dạo này tôi đã bắt đầu mập lên. ・私 はいろいろ日本 の歴史書を呼んで来た。cho đến bây giờ tôi đã đọc được nhiều sách về lịch sử nhật bản ・今まで遊んで来たが、これからは一生懸命 勉強するつもりだ。tôi đã chơi cho đến bây giờ, nhưng từ giờ trỏ đi tôi dự định sẽ gắng sức học. Chú ý: trong trường hợp来る biểu thị sự khởi đầu thì động từ trước nó phải là một động từ chỉ quá trình đòi hỏi phải có thời gian để hoàn thành như wakaru,naru,futoru,yaseru… trong trường hợp来る biểu thị sự tiếp tục thì động từ phía trước chỉ hành động kéo dài. Giống với hajimeru nhung 来る ngụ ý một việc gí đó xảy ra đối với người nói hay với người mà người nói đồng cảm. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 2 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 02:05:45 Temabetsu 2:tsutaeru 新しい言葉 招待状:thiệp mời クラブ :club(câu lạc bộ) ずっと:mãi mãi,hoàn toàn 決まる:quyết định(nghĩa trong bài có thể hiểu là những từ khó đã được qui định từ xưa) にこにこする:tươi cười,cười mỉm 広告:quảng cáo 直す:chỉnh sửa (1) ＤＫ:dinning kitchen(phòng ăn cộng với phòng bếp) マンション :căn hộ (六) 畳 :sáu chiếu tatami
- (一) 間 :heya cái phòng 国際 : quốc tế 大丈夫 :ko vấn đề 家庭 :gia đình しばらく :một lúc,một lát,trong lúc này,một thời gian dài ごぶさたする Lâu rồi ko gặp(thường là trong văn viết,còn khi lâu ngày không gặp một người bạn người nhật vẫn thường nói shibaraku desu ne) さて : câu này dùng để chuyển đề tài,chuyển đoạn 過ぎる : trôi qua 思い出 :kỉ niệm 始める : bắt đầu 紀年 : kỉ niệm 知らせる :thông báo どうか : dùng để mời mọc giống như douzo nhưng mà trang trọng lịch sự hơn nhiều 楽しみにする ùng khi mong chờ một điều gì đó tốt đẹp 日時 : ngày giờ 場所 :địa điểm 会館 : hội quán 文法 Ａ１「～ことにした」 quyết định cái gì đó(ở đây phải là chính người nói quyết định một sự việc nào đó chứ không phải do ai khác quyết định cho mình) 私は来年ハノイへ帰る。 năm tới ,tôi quyết định sẽ về hà nội. 私は今度の休みに英語のクラブにいくことにしました。vào ngày nghỉ tới tôi quyết định sẽ đi câu lạc bộ tiếng anh 私はあした早く起きることにしました。ngày mai tôi quyết định sẽ dạy sớm * chú ý : hành động ở đây có thể chưa xảy ra mà sẽ xảy ra trong tương lai gần nhưng quyết định của mình là đã có rồi nên phải để quá khứ là koto ni shita. Ａ２ いつ国へ帰るのですか？ khi nào bạn về nước?
- 今年の8 月、国へ帰ることにしました。 tháng tám năm nay tôi quyết định sẽ về nước 今度の日曜日には、何をするのですか。Bạn định làm gì vào chủ nhật tuần tới 友達と博物館を見に行くことにした。tôi sẽ đi thăm viện bảo tàng cùng bạn Ｂ１「～よう」dường như,như là , thiên về cảm giác chủ quan của người nói あの人と話をすると、妹と話しているようで嬉しいです。hễ mà nói chuyện với người đấy tôi cảm thấy rất vui như là đang nói chuyện với em gái tôi あのレストランがなくなると、家がなくなるようでさびしいです。cái nhà hang đó mà ko có thì tôi thấy buồn cứ như là mình ko có nhà 手紙がこないと、忘れたようでかなしくなります. Thư mà ko đến thì tôi trở nên buồn cứ như bị ai đó bỏ quên この音楽を聞くと、国へ帰ったようで楽しくなります。hễ cứ nghe bản nhạc này tôi lại cảm thấy vui sướng như được trở về quê hương. あの人に会うと、母に会ったようで、元気になります。cứ gặp ngưới ấy tôi cảm thấy vui vẻ như được gặp mẹ Ｂ２ 電話をもらうと、薬を飲ませてもらったようで、元気になります。cứ nhận được điện thoại tôi lại cảm thấy khoẻ giống như ai đó đang cho uống thuốc あの人と話すと、しかられたようで、いやになります。nói chuyện với người đó tôi lại trở nên bực bội cứ như là đã bị ai đó mắng TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 3 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 02:07:40 第3課 新しい言葉 無理(な) :không thể できるだけ : càng nhiều càng tốt やっぱり(=やはり) :sau cùng,rốt cuộc(đánh giá theo chủ quan của riêng mình ～とか : hoặc 楽(な) :vui vẻ,an ủi ,yên vui ～なんて :đi sau danh từ có hàm ý phủ định vấn đề trước đó もちろん : đương nhiên,tất nhiên 冗談 : nói đùa
- すごい : giỏi ,xuất sắc この前 : trước đây 頭にくる : tức giận それでも ù vậy,dù thế デザイン : thiết kế 眠い : buồn ngủ がんばる : cố gắng 偉い :giỏi,vĩ đại このごろ : dạo này,gần đây 慣れる : quen そういえば : nói như vậy この間 ạo trước チーム : đội 足りる :đủ ～より : hơn 文法 Ａ「～がる」 trong bài này～ garu đi với một số tính từ chỉ cảm xúc biểu hiện ý một người nào đó(không phải của người nói) có vẻ～ J 母は子供がいないと静かでいいと言っています。もちろんこれは冗談で、本当は寂しがっているんです。学校 から帰ってくるとよく話すのでわかります。Mẹ vẫn thường nói nếu bọn trẻ không có ở nhà thì thật là yên tĩnh và tốt biết mấy.Đương nhiên đấy chỉ là câu nói đùa thôi, thực sự mẹ có vẻ đang rất buồn.Cứ nhìn cái việc mẹ nói chuyện với bọn trẻ khi chúng trở về nhà từ trường thì sẽ hiểu J 母は家が狭いと掃除が楽でいいと言っていました。もちろんこれは冗談で、本当は大きい家がほしがっている んです。家の広告を見ると感心を持っている。のでわかります。Mẹ đã nói nhà chật mà dọn dẹp thì thật dễ dàng và tốt biết mấy,Đương nhiên đấy chỉ là câu nói đùa thôi,chứ thực sự mẹ có vẻ đang muốn có một ngôi nhà lớn.Cứ nhìn cái việc mẹ quan tâm đến mấy cái quảng cáo về nhà cửa thì biết liền. J 学生は宿題が少ないと楽でいいと言っています。もちろんこれは冗談で、本当はもやりたがっているんです。
- 宿題を出すと一生懸命やるのでわかります。 Sinh viên vẫn thường nói bài tập về nhà mà ít thì vui biết mấy. Tất nhiên đấy chỉ là nói đùa thôi chứ thực ra rất muốn làm.Cứ nhìn cái việc đứa nào cũng cố gắng làm khi bài tập được giao thì hiểu liền. Ｂ「できるだけ～ようにする」cố gắng tạo việc gì đó thành thói quen càng nhiều càng tốt v ちょっと太ってきたので、できるだけ運動するようにしています。vì trông hơi béo nên tôi cố gắng tập thể dục càng nhiều càng tốt v 来年アメリカへ行きたいので、できるだけ英語を練習するようにしています。 vì năm tới tôi thích đi Mỹ nên đang cố gắng luyện tập tiếng anh càng nhiều càng tốt Ｃ「～なんて」～ấy à, nhằm nhò gì(câu có chứa nante biểu hiện ý phủ định phản đối của người nói) ●かさを持って行かないと、雨にふられるかもしれませんよ。hễ mà không mang ô(dù) thì có thể sẽ bị ướt 傘なんて大切なことじゃない。.Ô(dù) ấy à chẳng phải là chuyện quan trọng lắm đâu ●ほら、今晩はカレーよ、おいしそうでしょ。Nhìn kìa ,tối nay có món cari đấy, trông ngon nhỉ? ええ、またカレー。カレーなんてもういやだよ。oài,lại là món cari, món cari ấy à ngán lắm rồi! Ｄ「～とか～とか」hoặc là, hay là ,chẳng hạn · すきやきを作るのには肉とか野菜とかいれます。nấu món sukiyaki thì bỏ thịt hay là rau vào chẳng hạn · 家の広告にはいつも駅から近くて便利とか新しくてきれいとかと言っています。trong quảng cáo về nhà ở thì thường viết tiệnlợi rất gần nhà ga hoặc là đẹp và mới TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 4 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:12:04 第4課 新しい言葉 (～た) ばかり vừa mới làm cái gì đó ころ khi,lúc,khoảng chừng ,gần 満員 xe điện) chật rồi,đông người 我慢する : chịu đựng 不思議(な) : kì diệu （～て）たまらない : không thể chịu đựng nổi 座席 : chỗ ngồi 眠る :ngủ gật
- サラリーマン :salary man nhân viên văn phòng 化粧 :trang điểm 時々 : thỉnh thoảng だめ(な) : không được, vô ích ,ko có triển vọng ,không thể làm được じっと (nhìn) chằm chằm 夢中 :nghĩa trong bài là say sưa nói chuyện 空き缶 :lon, đồ hộp 片付ける : dọn dẹp つづける : tiếp tục 途中 ; trên đường đi あきれる : kinh ngạc ,sửng sốt 礼儀正しい : lễ phép 心配(な) : lo lắng 文法 Ａ１「～（さ）せる」Đây là mẫu ngữ pháp đã học ở phần sơ cấp nên chỉ nhắc lại sơ qua. 「～（さ）せる」 thể sai khiến có nghĩa yêu cầu ,bắt ai đó làm việc gì hoặc cho phép ai đó làm gì,làm cái gì đó trở nên.. ▲友達が、ねつがあるのに仕事に行くと言ったらどうしますか。Bạn sẽ làm gì nếu như bạn mình bị sốt nhưng vẫn đi làm? 薬を飲ませます。Sẽ cho bạn uống thuốc ▲子供を丈夫にするためにどうしますか。Để bọn trẻ được khoẻ mạnh thì bạn sẽ làm gì? 運動させます。Sẽ bắt chúng tập thể dục Ａ２ ▲私がおごります. Tớ sẽ khao bạn いいえ、今日は私にはらわせてください。không, ngày hôm nay, hãy để tớ trả tiền ▲こんどの日曜日仕事があるよ。手伝ってくれませんか。Chủ nhật tuần này vẫn phải làm việc ,đến giúp tôi một tay すみません、。日曜日だけはやすませてください。 Xin lỗi , ít nhất là cho tôi nghỉ vào ngày chủ nhật ▲結婚してくれ Cưới anh đi もう少し考えさせてください。Hãy để cho em suy nghĩ
- Ｂ「～たばかり」vừa mới ▲夏が終わったばかりなので、まだあたたかいです。vì vừa mới hết hè nên trời hãy còn ấm ▲勉強したばかりなのに、もうわすれてしまいました。Vừa mới học xong mà đã quên sạch rồi ▲食べたばかりなのに、もうおなかがすいてしまいました。Vừa ăn xong mà đã thấy đói rồi! Ｃ「～て（で）たまらない」Không thể chịu nổi ▲掃除しなければならないのが、嫌でたまらない。Cái việc phải lau nhà, ghétquá không thể chịu nổi ▲恋人に会わないときは、寂しくてたまりませんでした. Lúc không gặpngười yêu thì buồn chịu ko nổi Ｄ「～と聞いていた」nghe nói ▲日本は犯人の割合が高い国だと聞いていたのに、そうでもありませんでした。Nghe nói Nhật Bản là nước có tỉ lệ tội phạm khá cao nhưng ko phải vậy ▲日本語は難しいと聞いていたのですが、やはりそうでした。Nghe nói tiếng nhật rất khó và quả thật đúng là như vậy TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 5 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:14:38 第5課 新しい言葉 もの : đồ,vật tư, phẩm vật, tài nguyên liệu, phẩm chất. Trong bài là cấu trúc ngữ pháp.có nghĩa : thường là ある(とき) : Khi đó 皮 : vỏ むく : gọt vỏ あら: không có nghĩa ,chỉ là từ cảm thán giống như ôi, trời.. biểu hiện sự ngạc nhiên muốn phản đối lại ý kiến của người trước 止まる : dừng lại 結局 : kết cục おかしい : kỳ lạ 当たり前 : chuyện đương nhiên, tất nhiên 理由 : lý do 一杯 : nhiều ,đầy 返る : đáp lại, trả lại, phản ứng lại
- つく : gắn, dính vào 特別(な) : đặc biệt 努力 : nỗ lực Ａ１「～ものだ」thường là Ａ「すきやきは肉から先に入るものです」Món sukiyaki thường bỏ thịt vào trước tiên Ｂ「いいえ、すきやきは野菜を先に入るものです」 Không, người ta vẫn thường bỏ rau trước chứ. Ａ「日本酒は、あたたかくして飲むものです。」Rượu của Nhật thường được uống lúc nóng Ｂ「違います。日本酒は冷たくて飲むものです。」Nhầm rồi, rượu Nhật thường được uống lạnh chứ. Ａ２ nghĩa thứ 2 ở đây của ---mono : quả thật là, biểu hiện tình cảm,sự quan tâm, cảm giác của người nói 「へえ、三か月でずいぶん長いものですね。」trời, 3 tháng quả thật là một thời gian dài. 「野菜を初めてやってみましたが、ずいぶん面白いものですね」 Lần đầu tiên tôi thử chơi bóng chày nhưng nó quả thật là rất thú vị. Ｂ「当たり前」chuyện đương nhiên あの人は世界中を旅行しているのだから、何でも知っているのは当たり前だ。Vì người đó đi du lịch vòng quanh thế giới nên cái gì cũng biết là chuyện đương nhiên. 彼は友達なのだから、助け合うのは当たり前だ。Đã là bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên Ｃ「～てみると、思っていたより～」 hễ cứ thử thì hơn cả những gì mình đã nghĩ かるそうに見えたが、持っていってみると、思っていたより重かったのこともよくある。Nhìn trông có vẻ nhẹ nhưng xách thử một cái thì nó nặng hơn là tôi đã nghĩ. 厳しい先生のようだが話してみると、思っていたより優しかったんです。Thầy giáo đó dường như có vẻ khó tính nhưng cứ thử nói chuyện thì lại là người dễ tính hơn là tôi nghĩ. Ｄ「どうしたら～か」làm như thế nào 先生に、どうしたら「日本語がぺらぺらに話せるようになるのか」と「毎日練習するようにしなさい」という 答えが返ってきた。Cứ hỏi thầy làm thế nào để nói tiếng nhật trôi chảy thì lập tức nhận được câu trả lời là phải luyện tập hàng ngày 医者に、どうしたら「歯がいたくなくなるのか」と聞いてみると「一日ずつ二回歯を磨くべきことだ」という 答えが返ってきた。. Cứ hỏi bác sĩ làm thế nào để không có sâu răng thì lập tức nhận được câu trả lời là mỗi ngày nên đánh răng 3 lần TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 6 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:17:47
- I。新しい言葉 売れる：bán chạy 文化：văn hoá 華道：hoa đạo 茶道（ちゃどう／さどう）：trà đạo 剣道：kiếm đạo 悩む：phiền muộn 苦しむ：đau khổ 簡単（な）：đơn giản 熱心（な）：nhiệt tình まじめ（な）：nghiêm túc ゲーム：game 楽しむ：thưởng thức 必要（な）：cần thiết 何もかも：tất cả mọi thứ Ⅱ。子文法点 ①まるで～よう／みたい／かのように（です）:hoàn toàn giống,hệt như それをまるで、形を大切にする日本文化の中の華道や茶道のように呼んでいます。 đây là cách nói biểu hiện ý nghĩa “giữa 2 thứ được đem ra so sánh, thực tế thì có khác nhau nhưng rất gần nhau,rất giống nhau” 例： 今日は風が強くて、まるで台風みたいだ。 Ngày hôm nay gió thổI mạnh quá,hệt như là có bão vậy. 彼は友人のことをまるで自分のことのように心配している、 Anh ấy lo lắng đến chuyện của người bạn thân y như là chuyện của mình vậy Chú ý: まるで thường đi kèm với các hình thức～よう／みたい／かのようにnhưng không thể kết hợp vớiらしい あの人はまるで女らしい人です。(sai) あの人は大変／とても女らしい人です。(đúng)
- ②なるほど:quả là như vậy,ra là như vậy,tôi cũng nghĩ vậy…. - Người nói chấp nhận những thông tin,kiến thức từ bên ngoài hay đồng ý với những chủ trương của đối phương. - NgườI nói muốn xác nhận lại những kiến thức mà mình có được là đúng hay chấp nhận những câu trả lời cho những câu hỏi mà mình đang thắc mắc 「なるほど」と思ったことがあります。 なるほど、富士山と言うのは美しい山だ。 Núi FUJI quả thật là đẹp A:昨日は久しぶりに大学時代の友達に会ってきたよ。 Hôm qua tôi đã gặp lại những người bạn thời đại học mà đã lâu rồi tôi ko gặp B:なるほど。だからあんなに嬉しそうにしていたんですね。 À,ra là vậy(tôi cũng nghĩ vậy) ,vì vậy mà trông anh vui đến thế . ③～ではないでしょうか／ではないだろうか。:扌chẳng phải là~hay sao? 自由なき餅で遊んでみることも必要なのではないでしょうか。 N／Aな＋（なの）ではないだろうか A ／Vのではないだろうか。 -Biểu hiện sự suy đoán của người nói nhưng mức độ tin chắc của người nói về những suy đoán của mình thấp. Hình thức của cách nói tuy là câu hỏi nhưng là dạng câu khẳng định,hỏi mà ko chờ câu trả lời. 例： 私はだまされているのではないだろうか。 Chẳng phải là tôi đang bị lừa hay sao? これは悪い病気ではないだろうか。 Đây chẳng phải là căn bệnh nguy hiểm hay sao? Ⅲ。使いましょう： ①「～といっても」:tuy nói rằng là như thế nhưng thực tế thì~ mức độ xảy ra ở thực tế của một sự việc(đã nói ở vế đầu) không cao như những gì người nói mong đợi 例： 新しいアルバイトが見つかった。と言っても、友達の代わりに一週間働くだけだ。 Tôi đã tìm được việc làm thêm.Nói là như thế nhưng thực tế chỉ là làm thay cho người bạn khoảng một tuần thôi. 料理がでいると言っても、卵焼きぐらいです。
- Tuy tôi nói rằng mình có thể nấu ăn nhưng thực ra là chỉ có món trứng chiên thôi. ②「～まで」: đến cả N+まで Dùng để chỉ mức độ của sự việc Đây là cách nói biểu hiện sự ngạc nhiên của một người nói trước một sự việc,sự việc đó thông thường nếu xảy ra ở một phạm vi có thể nghĩ tới thì là chuyện đương nhiên nhưng sự việc này lại xảy ra ở một phạm vi không thể nghĩ tới. 例 私は悪い点があるがそこまでいわれたら、黙って入られない。 Đúng là tôi có điểm ko tốt nhưng nếu mà bị nói đến mức đó thì không thể yên lặng được. 君までそんなことを言うのか。 Đến mày mà cũng nói những điều như thế sao? 字を見ると人の性格まで分かります。 Khi nhìn chữ thì cũng có thể hiểu được đến cả tính cách của con người ③「～し、～し」:vừa,vừa Dùng để liệt kê tính chất của sự vật,sự việc ,con người… あの店は安いし、うまいし、本当にいいです。 Cái quán đó vừa rẻ,vừa ngon,thật sự là một quán rất được 私の住んでいる町は静かだし、景色がいいし、本当に住みやすい町です。 Khu phố nơi tôi sống vừa yên tĩnh,vừa có cảnh đẹp,thật sự là một khu phố dễ sống. ④「もしかすると／もしかしたら～のかもしれません」:có lẽ là もしかすと／もしかしたらđược kết hợp với cách nói suy đoánのかもしれないđể nhấn mạnh hơn sự suy đoán.Người nói không tự tin lắm với những suy đoán của mình. 例： 仕事の量が減ったら、もしかすと私も日曜日に出かけられるかもしれない。 Nếu như số lượng công việc giảm thì có thể cuối tuần này tôi có thể đi chơi được. 彼は２,３日大学に出てこない。もしかしたら彼は病気かもしれない。 Đã 2,3 ngày rồI mà anh ta trong đến trường.Có lẽ là anh ta bị bệnh rồi cũng nên. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 7 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:20:25 Ⅰ。新しい言葉 特急：tốc hành
- 料金：tiền vé 気にかかる：để ý 券：vé アナウンス：xướng ngôn viên 間違う：sai 優しい：dịu dàng 乗せる：leo lên 命令する：ra lệnh 感じがする：có cảm giác 求める：yêu cầu 残す：chừa lại いたずら：nghịch ngợm いつかどこか：có một lần ở đâu đó 離れる：xa cách 禁止：cấm 投書：thư độc giả 伝わる：truyền đạt 伝わり方：cách truyền đạt 相手：đối phương けれども：nhưng Ⅱ。子文法点： つい～しまう。 Biểu hiện ý nghĩa [không kiềm chế được mà lỡ làm những chuyện bản thân mình không có ý định làm hay những chuyện mà mình nghĩ là không được làm] 例： お酒はやめたはずだが、目の前にあるとつい手が出てしまう。 Tôi chắc chắn là đã bỏ rưọu nhưng hễ thấy trước mắt là lại thò tay cầm lấy. 太ると分かっていながら、あまりおいしそうなケーキだったので、つい食べてしまった。 Tuy biết là sẽ mập nhưng vì cái bánh trông ngon quá nên tôi đã lỡ ăn mất rồi.
- Ⅲ。使いましょう： ①「～つもり」: ＊Vたつもりで là cách nói khác của (nghĩ rằng đã…) hay (giả sử đã làm chuyện gì đó rồi).Biểu hiện ý nghĩa người nói đang giả định một cách tạm thời một chuyện gì đó. 例：旅行したつもりで、お金は貯金することにした。 Tôi xem như là mình đã đi du lịch rồI và tiết kiệm tiền.(Tôi có tiền,và ko muốn sử dụng vào việc khác,tôi muốn tiết kiệm nhưng để ko còn nghĩ đến nó nữa thì tôi coi như số tiền đó tôi đã tiêu vào việc đi du lịch) 完成までまだ一週間かかるのに、もう終わったつもりで、飲みに行った。 Từ giờ đến lúc hoàn thành thì vẫn còn mất 1 tuần nữa nhưng mà cứ coi nhu mình đã hoàn thành rồi,tôi bỏ đi uống. ＊ つもりだ ① Biểu hiện ý nghĩa: người nói tin là nghĩ là như thế,không liên quan gì đến việc người nghe có cho đó là sai với sự thật hay không. 例： まだまだ気は若いつもりです。 Tôi cho là tâm hồn tôi vẫn còn trẻ lắm よく調べて、書いたつもりですが、まだ間違いがあるかもしれない。 Tôi cho rằng tôi đã tra kĩ rồi mới viết nhưng có lẽ vẫn còn có chỗ sai. ＊ つもりだ② Có ý nghĩa người nói và một số người khác cho rằng điều mà một người nào đó nghĩ là không đúng với sự thật. 何よ、あの人、女王のつもりかしら。 Cái quái gì vậy nhỉ,cái người đó cứ xem như mình là nữ hoàng ko bằng。 彼女はすべてを知ってるつもりだが、本当は何も知らない。 Cô ta cứ cho mình là cái gì cũng biết nhưng thật ra là chẳng biết gì cả. ②「～させられる」〈使役受身〉 N1 がN２にVさせられる。 Ai bị ai bắt phải làm gì.( đã học ở sơ cấp rồi nên không nhắc lại nữa ^_^) 例： 昨日は母に３時間も勉強させられた。
- Hôm qua tôi bị mẹ bắt học đến 3 tiếng đồng hồ 彼は毎日遅くまで残業させられているらしい。 Có lẽ là mỗi ngày anh ấy bị bắt làm thêm đến tận khuya. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 8 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:22:03 新しい言葉 外見: bề ngoài,vẻ ngoài 影響する: ảnh hưởng 様子 :thái độ,dấu hiệu すっかり : hoàn toàn 変わる: thay đổi といえば : nhắc mới nhớ 大統領 : tổng thống 選挙 :cuộc tuyển cử ,bầu cử うそ : nói dối うち :ở bài này nghĩa là:trong số 比べる : so sánh 給料 : lương データ : data dữ liệu 立派(な) :tốt đẹp ,cao thượng,rực rỡ 信頼(する) :đáng tin cậy ところで : nhân tiện 名刺 :danh thiếp (会社) 名 :tên của công ty 肩書: chức vụ
- 安心する : yên tâm 部長 :trưởng phòng 確か(な) : nếu không nhầm, đi trong câu phỏng đoán mang tính chủ quan của người nói 判断する:đoán, suy luận 中身: cái bên trong,tâm hồn おしゃれ : làm đẹp,điệu 同時に : đồng thời Risou:lý tưởng 文法 Ａ「～くらい～はない」dùng khi muốn so sánh nhất,ko có gì bằng cái người nói đề cập tới,mang tính chủ quan ライオンくらい強い動物はありません。Chẳng có động vật nào mạnh như sư tử 一日で寝るときくらい楽しいときはありません。Trong một ngày, không lúc nào sung sướng bằng lúc ngủ 日本語の勉強で漢字くらい難しいことはありません。Với việc học tiếng nhật thì chả có cái gì khó bằng kanji Ｂ「～といえば」=というと Nhắc đến mới nhớ 普通形＋といえば イタリアといえば、パスポートを落として困ったことを思い出します。 Nhắc tới nước ý, tôi nhớ đến chuyện mình đã làm rơi hộ chiếu và thật là bối rối. 昨日、ジョンさんに会いましたよ。Ngày hôm qua tôi đã gặp anh ジョン. そうですか。ジョンさんといえば、Ａ社に就職が決まったそうですね。Vậy hả?Nhắc tới anh ジョン mới nhớ,nghe nói anh ta đã quyết định làm việc cho công ty A Ｃ「～ば、それだけで～」Chỉ cần như vậy đã đủ có thể làm gì đó 友達がいれば、それだけで嬉しい気がする。Nếu mà có bạn, chỉ cần vậy thôi cũng cảm thấy vui sướng rồi 写真を見れば、それだけで好きになってしまった。Nếu mà nhìn ảnh,chỉ cần thế thôi đã thích rồi 声を聞けば、それだけでだれの声が分かるようになって来る Nếu nghe giọng nói, chỉ cần thế thôi cũng biết đựơc là giọng của ai. Ｄ「～と同時に」2 hành động song song,đồng thời xảy ra.(cùng lúc) 窓を開けると同時に強い風が入ってきた。Cùng lúc tôi mở cửa sổ ra thì một cơn gió mạnh thổi tới おふろに入ると同時にベルが鳴り始めた。Đúng lúc tôi đi tắm thì chuông reo
- TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 9 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:27:25 テーマ別9: あらわす 近所 : hàng xóm せっかく :mất công,cất công どうしても dù thế nào đi nữa 幼い : ấu thơ 思い出す : nhớ ra すべて : hoàn toàn 囲む : bao quanh 一杯やる nhậu,uống rượu 口癖 :lời quen miệng (～に) 対する : đối với せりふ :từ hay nói đáp lại 判 :con dấu こうして : làm như thế 知らず知らずのうちに : trong lúc không biết いつの間にか : không biết từ lúc nào 描く:vẽ,tả,khắc リボン ải băng,ruy băng 長男 :trưởng nam 迎える : đón とうとう :cuối cùng (聞かず) じまい :chưa kịp làm gì くせに : mặc dù ちゃんと :đi với kubetsu ga aru : sự tách biệt rõ (女の子) 用 :kiểu con gái
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 1
18 p | 745 | 423
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 4
17 p | 349 | 178
-
Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người (phần sơ cấp) - Lê Hoàng Phương
199 p | 292 | 178
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 20
25 p | 214 | 114
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 19
33 p | 180 | 96
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 18
20 p | 137 | 79
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 14
20 p | 129 | 74
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 16
21 p | 134 | 72
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 15
17 p | 134 | 70
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 17
17 p | 119 | 66
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 13
19 p | 139 | 65
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 12
21 p | 105 | 65
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 11
20 p | 134 | 64
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 10
22 p | 127 | 63
-
Giáo trình Luyện nghe tiếng Hoa chứng chỉ B: Phần 1 - Tô Cẩm Duy
147 p | 66 | 37
-
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hoa: Phần 1
97 p | 73 | 33
-
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hoa: Phần 2
117 p | 38 | 21
-
Ebook Tiếng Nhật học từ trung cấp (Tập 1): Phần 2
173 p | 34 | 19

markdown:
# Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
Chia sẻ: Abcdef_14 Abcdef_14 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69
lượt xem 255
download
![](http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/2011/20110719/abcdef_14/80x100/6611338798549.jpg)
##
Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Tiếng Nhật cổ nhất được biết đến chủ yếu dựa vào trạng thái của nó vào thế kỷ thứ 8, khi ba tác phẩm chủ yếu của tiếng Nhật cổ được dịch (hai bộ sử Kojiki Cổ Sự Ký, Nihon Shoki Nhật Bản Thư Kỷ và thi tập Manyoshu (Vạn Diệp Tập), nhưng một số lượng tài liệu ít hơn, chủ yếu là chữ khắc, còn cổ hơn.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
- Giáo trình tiếng Nhật: TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP
- TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 1 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 01:59:24 第1課 : たとえる ★Từ Mới 例える：ví dụ 役に立つ：có lợi, có ích 口に出す：nói ra, thốt ra また：và(thường dùng để chuyển đoạn) でも：nhưng 額：trán 便利な：thuận tiện 小判：một loại tiền của Nhật ngày xưa 昔：ngày xưa 全然：hoàn toàn không 本棚：tủ sách, kệ,giá sách 並べる：sắp xếp,xếp hàng 是非：nhất định ★Những chỗ cần lưu ý trong bài いいから一人でも:ϑ 一人(だけ) でもいいですから だれでもいいから一人でも多くの人:bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được. そんなとき: そういうとき:khi mà nói như thế.ϑ 「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cáiϑ tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì người nhật thường nói câu này. ～と例えて言います:ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ)ϑ ほど:ϑ くらい khoảng, đến mức それほど: そんなに như thếϑ
- こう言うのです:nói như thế này.ϑ ϑ 「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo 秩礼じゃないですか:chẳng phải là thất lễ hay sao?ϑ ϑ 世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi, nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế 「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến con mèo. 「猫に小判」(cho con mèo tiền) ném tiền qua cửaϑ sổ. 「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào hay bằng cách nói 「猫に小判」 「猫に一万円」: 猫に小判 (cho con mèo một vạn yên) だけでなく:không chỉϑ ϑ 人と昔から生活をしてきた動物たち(きた ko chỉ đi đứng, còn thể hiện tình trạng từ trước đến giờ vẫn còn tiếp tục) ★ Phần ngữ pháp (使いましょう) Ａ「～と言います」:nói là, có câu nói là 普通形 い形―い ＋と言います な形―だ 名―だ Chú ý:khi muốn dẫn trực tiếp thì không cần thêm だ trong trường hợp đứng sau danh từ hoặc tính từ đuôi な ・まだ四月なのにとても厚いとき、「夏のようだ」と言います. Đang là tháng tư mà trời rất nóng thì có câu nói là giống như mùa hè.(khác với khí hậu bốn mùa ở hà nội, mùa xuân ở NB bắt đầu từ tháng 3 đến 5 còn mùa hè từ tháng 6 đến 8) ・お金を無駄にしたとき、「猫に小判」と言います。khi mà lãng phí tiền thì người ta thường nói 「猫に小判」(cho tiền con mèo) Ｂ「たとえ～ても」giả sử, dẫu cho, (cho dù có nỗ lực cũng khó lòng đạt được kết quả tốt đẹp) 動―ても
- たとえ＋ い形―くても な形―でも 名―でも ・たとえタクシーで行っても、時間に間に合うとは思えません。giả sử dù có đi taxi thì tôi cũng ko nghĩ là kịp giờ ・たとえ低い点をもらっても。それほどこまるとは思えません。giả sử dù có nhận được điểm kém thì tôi nghĩ cũng ko đến nỗi phải khổ sở như thế. Ｃ「～ほど～はない」so sánh ko bằng ［動―辞書形］ ＋ほど ［名］ ・いろいろな言葉を習いましたが、日本語ほどむずかしくて覚える言葉はないと思います。tôi đã học rất nhiều ngôn ngữ nhưng ko có cái nào khó nhớ như tiếng nhật ・人間と一緒に生活してきた動物はいろいろありますが、犬ほど忠実な動物はないでしょう。có rất nhiều con vật cho đến giờ vẫn cùng sinh sống với con người nhưng ko có con vật nào trung thành như con cún. ・戦争ほど悲惨なものはない。ko có cái gì bi thảm bằng chiến tranh. ・彼女ほど頭のいい人には会ったことはない。tôi chưa gặp người nào thông minh như cô ấy. ☆［～ほどだった］〈程度を表す〉đến mức ［動―辞書形／ない形―ない］ ［い形―い］ ［な形―な］ ＋ほど ［名］ ・おかしくて、おなかが痛くなるほどだった。vui đến mức đau cả bụng. ・寒くて、手が冷たくなるほどだった。lạnh đến mức cóng cả tay. ・久しぶりに国の母声を聞いて、うれしくて泣きたいほどだった。lâu lắm rồi mới nghe tiếng mẹ đẻ vui đến mức muốn khóc.(lưu học sinh) ・和にも言いたいことが山ほどある。chuyện tôi muốn nói nhiều như núi.
- ・子供をなくしたご両親の悲しみがいたいほどわかる。tôi hiểu nỗi buồn đến nhường nào của những cha mẹ mất con.(buồn đến mức đau) ● Phần tham khảo cho 来る (trích từ điển ngữ pháp tiếng nhật cơ bản ) 来る với vai trò là trợ động từ, chỉ sự bắt đầu của một quá trình hay sự tiếp tục của một hành động cho đến thời điểm hiện tại hoặc có thể tiếp tục đến tương lai. ・テニスをしていたら急に雨が降って来た。khi chúng tôi đang chơi tennis thì đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. ・私はこのごろ太って来た。dạo này tôi đã bắt đầu mập lên. ・私 はいろいろ日本 の歴史書を呼んで来た。cho đến bây giờ tôi đã đọc được nhiều sách về lịch sử nhật bản ・今まで遊んで来たが、これからは一生懸命 勉強するつもりだ。tôi đã chơi cho đến bây giờ, nhưng từ giờ trỏ đi tôi dự định sẽ gắng sức học. Chú ý: trong trường hợp来る biểu thị sự khởi đầu thì động từ trước nó phải là một động từ chỉ quá trình đòi hỏi phải có thời gian để hoàn thành như wakaru,naru,futoru,yaseru… trong trường hợp来る biểu thị sự tiếp tục thì động từ phía trước chỉ hành động kéo dài. Giống với hajimeru nhung 来る ngụ ý một việc gí đó xảy ra đối với người nói hay với người mà người nói đồng cảm. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 2 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 02:05:45 Temabetsu 2:tsutaeru 新しい言葉 招待状:thiệp mời クラブ :club(câu lạc bộ) ずっと:mãi mãi,hoàn toàn 決まる:quyết định(nghĩa trong bài có thể hiểu là những từ khó đã được qui định từ xưa) にこにこする:tươi cười,cười mỉm 広告:quảng cáo 直す:chỉnh sửa (1) ＤＫ:dinning kitchen(phòng ăn cộng với phòng bếp) マンション :căn hộ (六) 畳 :sáu chiếu tatami
- (一) 間 :heya cái phòng 国際 : quốc tế 大丈夫 :ko vấn đề 家庭 :gia đình しばらく :một lúc,một lát,trong lúc này,một thời gian dài ごぶさたする Lâu rồi ko gặp(thường là trong văn viết,còn khi lâu ngày không gặp một người bạn người nhật vẫn thường nói shibaraku desu ne) さて : câu này dùng để chuyển đề tài,chuyển đoạn 過ぎる : trôi qua 思い出 :kỉ niệm 始める : bắt đầu 紀年 : kỉ niệm 知らせる :thông báo どうか : dùng để mời mọc giống như douzo nhưng mà trang trọng lịch sự hơn nhiều 楽しみにする ùng khi mong chờ một điều gì đó tốt đẹp 日時 : ngày giờ 場所 :địa điểm 会館 : hội quán 文法 Ａ１「～ことにした」 quyết định cái gì đó(ở đây phải là chính người nói quyết định một sự việc nào đó chứ không phải do ai khác quyết định cho mình) 私は来年ハノイへ帰る。 năm tới ,tôi quyết định sẽ về hà nội. 私は今度の休みに英語のクラブにいくことにしました。vào ngày nghỉ tới tôi quyết định sẽ đi câu lạc bộ tiếng anh 私はあした早く起きることにしました。ngày mai tôi quyết định sẽ dạy sớm * chú ý : hành động ở đây có thể chưa xảy ra mà sẽ xảy ra trong tương lai gần nhưng quyết định của mình là đã có rồi nên phải để quá khứ là koto ni shita. Ａ２ いつ国へ帰るのですか？ khi nào bạn về nước?
- 今年の8 月、国へ帰ることにしました。 tháng tám năm nay tôi quyết định sẽ về nước 今度の日曜日には、何をするのですか。Bạn định làm gì vào chủ nhật tuần tới 友達と博物館を見に行くことにした。tôi sẽ đi thăm viện bảo tàng cùng bạn Ｂ１「～よう」dường như,như là , thiên về cảm giác chủ quan của người nói あの人と話をすると、妹と話しているようで嬉しいです。hễ mà nói chuyện với người đấy tôi cảm thấy rất vui như là đang nói chuyện với em gái tôi あのレストランがなくなると、家がなくなるようでさびしいです。cái nhà hang đó mà ko có thì tôi thấy buồn cứ như là mình ko có nhà 手紙がこないと、忘れたようでかなしくなります. Thư mà ko đến thì tôi trở nên buồn cứ như bị ai đó bỏ quên この音楽を聞くと、国へ帰ったようで楽しくなります。hễ cứ nghe bản nhạc này tôi lại cảm thấy vui sướng như được trở về quê hương. あの人に会うと、母に会ったようで、元気になります。cứ gặp ngưới ấy tôi cảm thấy vui vẻ như được gặp mẹ Ｂ２ 電話をもらうと、薬を飲ませてもらったようで、元気になります。cứ nhận được điện thoại tôi lại cảm thấy khoẻ giống như ai đó đang cho uống thuốc あの人と話すと、しかられたようで、いやになります。nói chuyện với người đó tôi lại trở nên bực bội cứ như là đã bị ai đó mắng TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 3 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 02:07:40 第3課 新しい言葉 無理(な) :không thể できるだけ : càng nhiều càng tốt やっぱり(=やはり) :sau cùng,rốt cuộc(đánh giá theo chủ quan của riêng mình ～とか : hoặc 楽(な) :vui vẻ,an ủi ,yên vui ～なんて :đi sau danh từ có hàm ý phủ định vấn đề trước đó もちろん : đương nhiên,tất nhiên 冗談 : nói đùa
- すごい : giỏi ,xuất sắc この前 : trước đây 頭にくる : tức giận それでも ù vậy,dù thế デザイン : thiết kế 眠い : buồn ngủ がんばる : cố gắng 偉い :giỏi,vĩ đại このごろ : dạo này,gần đây 慣れる : quen そういえば : nói như vậy この間 ạo trước チーム : đội 足りる :đủ ～より : hơn 文法 Ａ「～がる」 trong bài này～ garu đi với một số tính từ chỉ cảm xúc biểu hiện ý một người nào đó(không phải của người nói) có vẻ～ J 母は子供がいないと静かでいいと言っています。もちろんこれは冗談で、本当は寂しがっているんです。学校 から帰ってくるとよく話すのでわかります。Mẹ vẫn thường nói nếu bọn trẻ không có ở nhà thì thật là yên tĩnh và tốt biết mấy.Đương nhiên đấy chỉ là câu nói đùa thôi, thực sự mẹ có vẻ đang rất buồn.Cứ nhìn cái việc mẹ nói chuyện với bọn trẻ khi chúng trở về nhà từ trường thì sẽ hiểu J 母は家が狭いと掃除が楽でいいと言っていました。もちろんこれは冗談で、本当は大きい家がほしがっている んです。家の広告を見ると感心を持っている。のでわかります。Mẹ đã nói nhà chật mà dọn dẹp thì thật dễ dàng và tốt biết mấy,Đương nhiên đấy chỉ là câu nói đùa thôi,chứ thực sự mẹ có vẻ đang muốn có một ngôi nhà lớn.Cứ nhìn cái việc mẹ quan tâm đến mấy cái quảng cáo về nhà cửa thì biết liền. J 学生は宿題が少ないと楽でいいと言っています。もちろんこれは冗談で、本当はもやりたがっているんです。
- 宿題を出すと一生懸命やるのでわかります。 Sinh viên vẫn thường nói bài tập về nhà mà ít thì vui biết mấy. Tất nhiên đấy chỉ là nói đùa thôi chứ thực ra rất muốn làm.Cứ nhìn cái việc đứa nào cũng cố gắng làm khi bài tập được giao thì hiểu liền. Ｂ「できるだけ～ようにする」cố gắng tạo việc gì đó thành thói quen càng nhiều càng tốt v ちょっと太ってきたので、できるだけ運動するようにしています。vì trông hơi béo nên tôi cố gắng tập thể dục càng nhiều càng tốt v 来年アメリカへ行きたいので、できるだけ英語を練習するようにしています。 vì năm tới tôi thích đi Mỹ nên đang cố gắng luyện tập tiếng anh càng nhiều càng tốt Ｃ「～なんて」～ấy à, nhằm nhò gì(câu có chứa nante biểu hiện ý phủ định phản đối của người nói) ●かさを持って行かないと、雨にふられるかもしれませんよ。hễ mà không mang ô(dù) thì có thể sẽ bị ướt 傘なんて大切なことじゃない。.Ô(dù) ấy à chẳng phải là chuyện quan trọng lắm đâu ●ほら、今晩はカレーよ、おいしそうでしょ。Nhìn kìa ,tối nay có món cari đấy, trông ngon nhỉ? ええ、またカレー。カレーなんてもういやだよ。oài,lại là món cari, món cari ấy à ngán lắm rồi! Ｄ「～とか～とか」hoặc là, hay là ,chẳng hạn · すきやきを作るのには肉とか野菜とかいれます。nấu món sukiyaki thì bỏ thịt hay là rau vào chẳng hạn · 家の広告にはいつも駅から近くて便利とか新しくてきれいとかと言っています。trong quảng cáo về nhà ở thì thường viết tiệnlợi rất gần nhà ga hoặc là đẹp và mới TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 4 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:12:04 第4課 新しい言葉 (～た) ばかり vừa mới làm cái gì đó ころ khi,lúc,khoảng chừng ,gần 満員 xe điện) chật rồi,đông người 我慢する : chịu đựng 不思議(な) : kì diệu （～て）たまらない : không thể chịu đựng nổi 座席 : chỗ ngồi 眠る :ngủ gật
- サラリーマン :salary man nhân viên văn phòng 化粧 :trang điểm 時々 : thỉnh thoảng だめ(な) : không được, vô ích ,ko có triển vọng ,không thể làm được じっと (nhìn) chằm chằm 夢中 :nghĩa trong bài là say sưa nói chuyện 空き缶 :lon, đồ hộp 片付ける : dọn dẹp つづける : tiếp tục 途中 ; trên đường đi あきれる : kinh ngạc ,sửng sốt 礼儀正しい : lễ phép 心配(な) : lo lắng 文法 Ａ１「～（さ）せる」Đây là mẫu ngữ pháp đã học ở phần sơ cấp nên chỉ nhắc lại sơ qua. 「～（さ）せる」 thể sai khiến có nghĩa yêu cầu ,bắt ai đó làm việc gì hoặc cho phép ai đó làm gì,làm cái gì đó trở nên.. ▲友達が、ねつがあるのに仕事に行くと言ったらどうしますか。Bạn sẽ làm gì nếu như bạn mình bị sốt nhưng vẫn đi làm? 薬を飲ませます。Sẽ cho bạn uống thuốc ▲子供を丈夫にするためにどうしますか。Để bọn trẻ được khoẻ mạnh thì bạn sẽ làm gì? 運動させます。Sẽ bắt chúng tập thể dục Ａ２ ▲私がおごります. Tớ sẽ khao bạn いいえ、今日は私にはらわせてください。không, ngày hôm nay, hãy để tớ trả tiền ▲こんどの日曜日仕事があるよ。手伝ってくれませんか。Chủ nhật tuần này vẫn phải làm việc ,đến giúp tôi một tay すみません、。日曜日だけはやすませてください。 Xin lỗi , ít nhất là cho tôi nghỉ vào ngày chủ nhật ▲結婚してくれ Cưới anh đi もう少し考えさせてください。Hãy để cho em suy nghĩ
- Ｂ「～たばかり」vừa mới ▲夏が終わったばかりなので、まだあたたかいです。vì vừa mới hết hè nên trời hãy còn ấm ▲勉強したばかりなのに、もうわすれてしまいました。Vừa mới học xong mà đã quên sạch rồi ▲食べたばかりなのに、もうおなかがすいてしまいました。Vừa ăn xong mà đã thấy đói rồi! Ｃ「～て（で）たまらない」Không thể chịu nổi ▲掃除しなければならないのが、嫌でたまらない。Cái việc phải lau nhà, ghétquá không thể chịu nổi ▲恋人に会わないときは、寂しくてたまりませんでした. Lúc không gặpngười yêu thì buồn chịu ko nổi Ｄ「～と聞いていた」nghe nói ▲日本は犯人の割合が高い国だと聞いていたのに、そうでもありませんでした。Nghe nói Nhật Bản là nước có tỉ lệ tội phạm khá cao nhưng ko phải vậy ▲日本語は難しいと聞いていたのですが、やはりそうでした。Nghe nói tiếng nhật rất khó và quả thật đúng là như vậy TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 5 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:14:38 第5課 新しい言葉 もの : đồ,vật tư, phẩm vật, tài nguyên liệu, phẩm chất. Trong bài là cấu trúc ngữ pháp.có nghĩa : thường là ある(とき) : Khi đó 皮 : vỏ むく : gọt vỏ あら: không có nghĩa ,chỉ là từ cảm thán giống như ôi, trời.. biểu hiện sự ngạc nhiên muốn phản đối lại ý kiến của người trước 止まる : dừng lại 結局 : kết cục おかしい : kỳ lạ 当たり前 : chuyện đương nhiên, tất nhiên 理由 : lý do 一杯 : nhiều ,đầy 返る : đáp lại, trả lại, phản ứng lại
- つく : gắn, dính vào 特別(な) : đặc biệt 努力 : nỗ lực Ａ１「～ものだ」thường là Ａ「すきやきは肉から先に入るものです」Món sukiyaki thường bỏ thịt vào trước tiên Ｂ「いいえ、すきやきは野菜を先に入るものです」 Không, người ta vẫn thường bỏ rau trước chứ. Ａ「日本酒は、あたたかくして飲むものです。」Rượu của Nhật thường được uống lúc nóng Ｂ「違います。日本酒は冷たくて飲むものです。」Nhầm rồi, rượu Nhật thường được uống lạnh chứ. Ａ２ nghĩa thứ 2 ở đây của ---mono : quả thật là, biểu hiện tình cảm,sự quan tâm, cảm giác của người nói 「へえ、三か月でずいぶん長いものですね。」trời, 3 tháng quả thật là một thời gian dài. 「野菜を初めてやってみましたが、ずいぶん面白いものですね」 Lần đầu tiên tôi thử chơi bóng chày nhưng nó quả thật là rất thú vị. Ｂ「当たり前」chuyện đương nhiên あの人は世界中を旅行しているのだから、何でも知っているのは当たり前だ。Vì người đó đi du lịch vòng quanh thế giới nên cái gì cũng biết là chuyện đương nhiên. 彼は友達なのだから、助け合うのは当たり前だ。Đã là bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên Ｃ「～てみると、思っていたより～」 hễ cứ thử thì hơn cả những gì mình đã nghĩ かるそうに見えたが、持っていってみると、思っていたより重かったのこともよくある。Nhìn trông có vẻ nhẹ nhưng xách thử một cái thì nó nặng hơn là tôi đã nghĩ. 厳しい先生のようだが話してみると、思っていたより優しかったんです。Thầy giáo đó dường như có vẻ khó tính nhưng cứ thử nói chuyện thì lại là người dễ tính hơn là tôi nghĩ. Ｄ「どうしたら～か」làm như thế nào 先生に、どうしたら「日本語がぺらぺらに話せるようになるのか」と「毎日練習するようにしなさい」という 答えが返ってきた。Cứ hỏi thầy làm thế nào để nói tiếng nhật trôi chảy thì lập tức nhận được câu trả lời là phải luyện tập hàng ngày 医者に、どうしたら「歯がいたくなくなるのか」と聞いてみると「一日ずつ二回歯を磨くべきことだ」という 答えが返ってきた。. Cứ hỏi bác sĩ làm thế nào để không có sâu răng thì lập tức nhận được câu trả lời là mỗi ngày nên đánh răng 3 lần TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 6 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:17:47
- I。新しい言葉 売れる：bán chạy 文化：văn hoá 華道：hoa đạo 茶道（ちゃどう／さどう）：trà đạo 剣道：kiếm đạo 悩む：phiền muộn 苦しむ：đau khổ 簡単（な）：đơn giản 熱心（な）：nhiệt tình まじめ（な）：nghiêm túc ゲーム：game 楽しむ：thưởng thức 必要（な）：cần thiết 何もかも：tất cả mọi thứ Ⅱ。子文法点 ①まるで～よう／みたい／かのように（です）:hoàn toàn giống,hệt như それをまるで、形を大切にする日本文化の中の華道や茶道のように呼んでいます。 đây là cách nói biểu hiện ý nghĩa “giữa 2 thứ được đem ra so sánh, thực tế thì có khác nhau nhưng rất gần nhau,rất giống nhau” 例： 今日は風が強くて、まるで台風みたいだ。 Ngày hôm nay gió thổI mạnh quá,hệt như là có bão vậy. 彼は友人のことをまるで自分のことのように心配している、 Anh ấy lo lắng đến chuyện của người bạn thân y như là chuyện của mình vậy Chú ý: まるで thường đi kèm với các hình thức～よう／みたい／かのようにnhưng không thể kết hợp vớiらしい あの人はまるで女らしい人です。(sai) あの人は大変／とても女らしい人です。(đúng)
- ②なるほど:quả là như vậy,ra là như vậy,tôi cũng nghĩ vậy…. - Người nói chấp nhận những thông tin,kiến thức từ bên ngoài hay đồng ý với những chủ trương của đối phương. - NgườI nói muốn xác nhận lại những kiến thức mà mình có được là đúng hay chấp nhận những câu trả lời cho những câu hỏi mà mình đang thắc mắc 「なるほど」と思ったことがあります。 なるほど、富士山と言うのは美しい山だ。 Núi FUJI quả thật là đẹp A:昨日は久しぶりに大学時代の友達に会ってきたよ。 Hôm qua tôi đã gặp lại những người bạn thời đại học mà đã lâu rồi tôi ko gặp B:なるほど。だからあんなに嬉しそうにしていたんですね。 À,ra là vậy(tôi cũng nghĩ vậy) ,vì vậy mà trông anh vui đến thế . ③～ではないでしょうか／ではないだろうか。:扌chẳng phải là~hay sao? 自由なき餅で遊んでみることも必要なのではないでしょうか。 N／Aな＋（なの）ではないだろうか A ／Vのではないだろうか。 -Biểu hiện sự suy đoán của người nói nhưng mức độ tin chắc của người nói về những suy đoán của mình thấp. Hình thức của cách nói tuy là câu hỏi nhưng là dạng câu khẳng định,hỏi mà ko chờ câu trả lời. 例： 私はだまされているのではないだろうか。 Chẳng phải là tôi đang bị lừa hay sao? これは悪い病気ではないだろうか。 Đây chẳng phải là căn bệnh nguy hiểm hay sao? Ⅲ。使いましょう： ①「～といっても」:tuy nói rằng là như thế nhưng thực tế thì~ mức độ xảy ra ở thực tế của một sự việc(đã nói ở vế đầu) không cao như những gì người nói mong đợi 例： 新しいアルバイトが見つかった。と言っても、友達の代わりに一週間働くだけだ。 Tôi đã tìm được việc làm thêm.Nói là như thế nhưng thực tế chỉ là làm thay cho người bạn khoảng một tuần thôi. 料理がでいると言っても、卵焼きぐらいです。
- Tuy tôi nói rằng mình có thể nấu ăn nhưng thực ra là chỉ có món trứng chiên thôi. ②「～まで」: đến cả N+まで Dùng để chỉ mức độ của sự việc Đây là cách nói biểu hiện sự ngạc nhiên của một người nói trước một sự việc,sự việc đó thông thường nếu xảy ra ở một phạm vi có thể nghĩ tới thì là chuyện đương nhiên nhưng sự việc này lại xảy ra ở một phạm vi không thể nghĩ tới. 例 私は悪い点があるがそこまでいわれたら、黙って入られない。 Đúng là tôi có điểm ko tốt nhưng nếu mà bị nói đến mức đó thì không thể yên lặng được. 君までそんなことを言うのか。 Đến mày mà cũng nói những điều như thế sao? 字を見ると人の性格まで分かります。 Khi nhìn chữ thì cũng có thể hiểu được đến cả tính cách của con người ③「～し、～し」:vừa,vừa Dùng để liệt kê tính chất của sự vật,sự việc ,con người… あの店は安いし、うまいし、本当にいいです。 Cái quán đó vừa rẻ,vừa ngon,thật sự là một quán rất được 私の住んでいる町は静かだし、景色がいいし、本当に住みやすい町です。 Khu phố nơi tôi sống vừa yên tĩnh,vừa có cảnh đẹp,thật sự là một khu phố dễ sống. ④「もしかすると／もしかしたら～のかもしれません」:có lẽ là もしかすと／もしかしたらđược kết hợp với cách nói suy đoánのかもしれないđể nhấn mạnh hơn sự suy đoán.Người nói không tự tin lắm với những suy đoán của mình. 例： 仕事の量が減ったら、もしかすと私も日曜日に出かけられるかもしれない。 Nếu như số lượng công việc giảm thì có thể cuối tuần này tôi có thể đi chơi được. 彼は２,３日大学に出てこない。もしかしたら彼は病気かもしれない。 Đã 2,3 ngày rồI mà anh ta trong đến trường.Có lẽ là anh ta bị bệnh rồi cũng nên. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 7 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:20:25 Ⅰ。新しい言葉 特急：tốc hành
- 料金：tiền vé 気にかかる：để ý 券：vé アナウンス：xướng ngôn viên 間違う：sai 優しい：dịu dàng 乗せる：leo lên 命令する：ra lệnh 感じがする：có cảm giác 求める：yêu cầu 残す：chừa lại いたずら：nghịch ngợm いつかどこか：có một lần ở đâu đó 離れる：xa cách 禁止：cấm 投書：thư độc giả 伝わる：truyền đạt 伝わり方：cách truyền đạt 相手：đối phương けれども：nhưng Ⅱ。子文法点： つい～しまう。 Biểu hiện ý nghĩa [không kiềm chế được mà lỡ làm những chuyện bản thân mình không có ý định làm hay những chuyện mà mình nghĩ là không được làm] 例： お酒はやめたはずだが、目の前にあるとつい手が出てしまう。 Tôi chắc chắn là đã bỏ rưọu nhưng hễ thấy trước mắt là lại thò tay cầm lấy. 太ると分かっていながら、あまりおいしそうなケーキだったので、つい食べてしまった。 Tuy biết là sẽ mập nhưng vì cái bánh trông ngon quá nên tôi đã lỡ ăn mất rồi.
- Ⅲ。使いましょう： ①「～つもり」: ＊Vたつもりで là cách nói khác của (nghĩ rằng đã…) hay (giả sử đã làm chuyện gì đó rồi).Biểu hiện ý nghĩa người nói đang giả định một cách tạm thời một chuyện gì đó. 例：旅行したつもりで、お金は貯金することにした。 Tôi xem như là mình đã đi du lịch rồI và tiết kiệm tiền.(Tôi có tiền,và ko muốn sử dụng vào việc khác,tôi muốn tiết kiệm nhưng để ko còn nghĩ đến nó nữa thì tôi coi như số tiền đó tôi đã tiêu vào việc đi du lịch) 完成までまだ一週間かかるのに、もう終わったつもりで、飲みに行った。 Từ giờ đến lúc hoàn thành thì vẫn còn mất 1 tuần nữa nhưng mà cứ coi nhu mình đã hoàn thành rồi,tôi bỏ đi uống. ＊ つもりだ ① Biểu hiện ý nghĩa: người nói tin là nghĩ là như thế,không liên quan gì đến việc người nghe có cho đó là sai với sự thật hay không. 例： まだまだ気は若いつもりです。 Tôi cho là tâm hồn tôi vẫn còn trẻ lắm よく調べて、書いたつもりですが、まだ間違いがあるかもしれない。 Tôi cho rằng tôi đã tra kĩ rồi mới viết nhưng có lẽ vẫn còn có chỗ sai. ＊ つもりだ② Có ý nghĩa người nói và một số người khác cho rằng điều mà một người nào đó nghĩ là không đúng với sự thật. 何よ、あの人、女王のつもりかしら。 Cái quái gì vậy nhỉ,cái người đó cứ xem như mình là nữ hoàng ko bằng。 彼女はすべてを知ってるつもりだが、本当は何も知らない。 Cô ta cứ cho mình là cái gì cũng biết nhưng thật ra là chẳng biết gì cả. ②「～させられる」〈使役受身〉 N1 がN２にVさせられる。 Ai bị ai bắt phải làm gì.( đã học ở sơ cấp rồi nên không nhắc lại nữa ^_^) 例： 昨日は母に３時間も勉強させられた。
- Hôm qua tôi bị mẹ bắt học đến 3 tiếng đồng hồ 彼は毎日遅くまで残業させられているらしい。 Có lẽ là mỗi ngày anh ấy bị bắt làm thêm đến tận khuya. TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 8 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:22:03 新しい言葉 外見: bề ngoài,vẻ ngoài 影響する: ảnh hưởng 様子 :thái độ,dấu hiệu すっかり : hoàn toàn 変わる: thay đổi といえば : nhắc mới nhớ 大統領 : tổng thống 選挙 :cuộc tuyển cử ,bầu cử うそ : nói dối うち :ở bài này nghĩa là:trong số 比べる : so sánh 給料 : lương データ : data dữ liệu 立派(な) :tốt đẹp ,cao thượng,rực rỡ 信頼(する) :đáng tin cậy ところで : nhân tiện 名刺 :danh thiếp (会社) 名 :tên của công ty 肩書: chức vụ
- 安心する : yên tâm 部長 :trưởng phòng 確か(な) : nếu không nhầm, đi trong câu phỏng đoán mang tính chủ quan của người nói 判断する:đoán, suy luận 中身: cái bên trong,tâm hồn おしゃれ : làm đẹp,điệu 同時に : đồng thời Risou:lý tưởng 文法 Ａ「～くらい～はない」dùng khi muốn so sánh nhất,ko có gì bằng cái người nói đề cập tới,mang tính chủ quan ライオンくらい強い動物はありません。Chẳng có động vật nào mạnh như sư tử 一日で寝るときくらい楽しいときはありません。Trong một ngày, không lúc nào sung sướng bằng lúc ngủ 日本語の勉強で漢字くらい難しいことはありません。Với việc học tiếng nhật thì chả có cái gì khó bằng kanji Ｂ「～といえば」=というと Nhắc đến mới nhớ 普通形＋といえば イタリアといえば、パスポートを落として困ったことを思い出します。 Nhắc tới nước ý, tôi nhớ đến chuyện mình đã làm rơi hộ chiếu và thật là bối rối. 昨日、ジョンさんに会いましたよ。Ngày hôm qua tôi đã gặp anh ジョン. そうですか。ジョンさんといえば、Ａ社に就職が決まったそうですね。Vậy hả?Nhắc tới anh ジョン mới nhớ,nghe nói anh ta đã quyết định làm việc cho công ty A Ｃ「～ば、それだけで～」Chỉ cần như vậy đã đủ có thể làm gì đó 友達がいれば、それだけで嬉しい気がする。Nếu mà có bạn, chỉ cần vậy thôi cũng cảm thấy vui sướng rồi 写真を見れば、それだけで好きになってしまった。Nếu mà nhìn ảnh,chỉ cần thế thôi đã thích rồi 声を聞けば、それだけでだれの声が分かるようになって来る Nếu nghe giọng nói, chỉ cần thế thôi cũng biết đựơc là giọng của ai. Ｄ「～と同時に」2 hành động song song,đồng thời xảy ra.(cùng lúc) 窓を開けると同時に強い風が入ってきた。Cùng lúc tôi mở cửa sổ ra thì một cơn gió mạnh thổi tới おふろに入ると同時にベルが鳴り始めた。Đúng lúc tôi đi tắm thì chuông reo
- TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 9 TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 17:27:25 テーマ別9: あらわす 近所 : hàng xóm せっかく :mất công,cất công どうしても dù thế nào đi nữa 幼い : ấu thơ 思い出す : nhớ ra すべて : hoàn toàn 囲む : bao quanh 一杯やる nhậu,uống rượu 口癖 :lời quen miệng (～に) 対する : đối với せりふ :từ hay nói đáp lại 判 :con dấu こうして : làm như thế 知らず知らずのうちに : trong lúc không biết いつの間にか : không biết từ lúc nào 描く:vẽ,tả,khắc リボン ải băng,ruy băng 長男 :trưởng nam 迎える : đón とうとう :cuối cùng (聞かず) じまい :chưa kịp làm gì くせに : mặc dù ちゃんと :đi với kubetsu ga aru : sự tách biệt rõ (女の子) 用 :kiểu con gái
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 1
18 p |
745 |
423
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 4
17 p |
349 |
178
-
Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người (phần sơ cấp) - Lê Hoàng Phương
199 p |
292 |
178
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 20
25 p |
214 |
114
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 19
33 p |
180 |
96
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 18
20 p |
137 |
79
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 14
20 p |
129 |
74
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 16
21 p |
134 |
72
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 15
17 p |
134 |
70
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 17
17 p |
119 |
66
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 13
19 p |
139 |
65
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 12
21 p |
105 |
65
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 11
20 p |
134 |
64
-
Giáo trình tự học tiếng Nhật - 10
22 p |
127 |
63
-
Giáo trình Luyện nghe tiếng Hoa chứng chỉ B: Phần 1 - Tô Cẩm Duy
147 p |
66 |
37
-
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hoa: Phần 1
97 p |
73 |
33
-
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hoa: Phần 2
117 p |
38 |
21
-
Ebook Tiếng Nhật học từ trung cấp (Tập 1): Phần 2
173 p |
34 |
19

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=1v1igl7g6esk8hkk51pt5cgjt0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8