text:
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP Hồ Chí Minh: Phát sinh 9 "điểm đen" tai nạn giao thông bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP Ho Chi Minh Phat sinh 9 diem den tai nan giao thong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP Hồ Chí Minh: Phát sinh 9 "điểm đen" tai nạn giao thông ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội.
Ho Chi Minh City: Regenerating 9 "black spot" traffic accident
Ho Chi Minh City, Department of Transportation, traffic accidents, Highway 1A, in the city, generating an extra, black point, 9, the
Day 2/2, Department of Transportation - Public Works said the city has incurred an additional 9 "black spot" traffic accident outside the existing 17 points from the previous year ..
Việt Nam chính thức cho phép chuyển đổi giới tính; 'Người dùng mạng xã hội có thể bị xử lý bất cứ lúc nào'; Cuốn sách đọc ngược và những người… nói ngược; Thay tên đổi họ trốn truy nã gần 2.000km vẫn không thoát; Văn hóa xin lỗi, kẻ có người không!; ...là những tin tức thời sự nổi bật ngày 24/11.
Trẻ hóa tội phạm: Trách nhiệm từ phía gia đình; Cháu bé văng khỏi bụng mẹ bị chiếm tiền từ thiện?; Làm rõ vụ “Bị giật túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng”...; Dân ta chưa thuộc sử ta – Các ông ‘tích hợp’ bao la thôi rồi!;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 23/11.
Rộ 'mốt' nhà giàu mang con xuất ngoại tiêm vắc-xin; Truy tìm thiết bị “phá sóng” máy bắn tốc độ của CSGT; 500 dân chơi nhảy múa ở "vũ trường" lộ thiên giữa Sài Gòn; Lao động tự do thiệt mạng vì tai nạn: Ai đền bù được mạng sống?; Sập lò than Hòa Bình: Hóc búa giải cứu người cuối cùng;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/11.
Tai nạn lao động nghiêm trọng sao vẫn liên tiếp xảy ra?; Hà Nội: Nữ sinh 16 tuổi bị đâm chết trước cửa nhà; Liên tiếp 2 vụ sập hầm, lò - 4 người chết, 2 người mất tích; Mất 69 triệu đồng vì “dính bẫy” tin nhắn lừa đảo trúng thưởng?; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 20/11.
Long An: 3 mẹ con tử vong với nhiều vết thương trên cổ; Sập mỏ than ở Hòa Bình: 1 người chết, 2 người mất tích; Cảnh báo nạn gọi điện giả danh công an để lừa đảo; Bữa ăn của người Việt và con đường đến nghĩa địa; CSGT kể lại tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 19/11.
Chỉ là một hành vi mang tính đùa cợt, thế nhưng các bạn trẻ giả mạo Facebook của phiến quân IS, đưa ra các thông tin làm hoang mang người dân sẽ có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi hàng trăm quan khách đang vui vẻ chúc phúc thì hai con của anh N và chị Y đầu quấn khăn tang, tay cầm ảnh của cha xông vào hôn đường để phản đối. Sự việc khiến hàng trăm khách mời hốt hoảng, bỏ tiệc cưới ra về.
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm nghĩ rằng nếu nhân vật MC Kỳ Duyên nói tới là mình thì không đúng, bởi những gì "đàn chị" nói không phải thực hư câu chuyện.
Thông tin về việc nhiều tỉnh thành đua nhau xây trụ sở luôn là vấn đề khiến dư luận xã hội quan ngại. Tỉnh Nghệ An cũng khiến dư luận nóng lên với kế hoạch xây trụ sở 2.200 tỷ đồng.
Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thư ký NATO lên án và bày tỏ sự kinh hoàng trước các vụ tấn công ở Paris. Tổng thống Pháp phải bỏ họp G20 để xử lý vụ việc. ------------ Xem thêm: Tấn công khủng bố nhà hát ở Paris, http://vietbao.vn/tp/Tan-cong-khung-bo-nha-hat-o-Paris/13051979/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Người dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội gọi ông Nguyễn Viết Vân với biệt danh là ông Vân 'ma túy'.
Đến huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) hỏi ông Tráng xây cầu hầu như ai cũng biết.
'Nước sâm lạnh ngon, bạn cứ lấy uống nhé. Cảm ơn! Miễn phí'.
Từ vỏ chai, gốm hỏng, đất cát ven sông… đều được chàng trai trẻ thu gom để bán nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ người dân vùng cao.
Cùng dõi theo những hình ảnh ngày làm việc của các nữ chiến sĩ CSGT vừa được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.
Tuần vừa qua là một tuần đen tối khi thế giới phải chứng kiến liên tiếp hai cuộc khủng bố đẫm máu ở Pháp (ngày 13-11) và Mali (ngày 20-11). Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức và bài phân tích nổi bật nhất về tình hình quốc tế trong tuần qua.
Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà ‘tái hợp’ sau loạt scandal tình cảm?, MC Huyền Ny bức xúc khi bị mạo danh Facebook lừa đảo, Tràn lan ảnh nude chat sex bị nghi của Trung Quân Idol, Đàm Vĩnh Hưng ân cần lau nước mắt cho Hà Hồ trên sân khấu, Phan Như Thảo bất ngờ nhập viện sau khi kết hôn với chồng đại gia,... là những tin nổi bật trong tuần.
Quấn khăn tang đến đám cưới đánh ghen; Vụ giết 3 mẹ con Ở Long An; Toàn cảnh vụ doanh nhân Hà Linh bị giết ở Trung Quốc; Không cứu giúp người bị tai nạn: Tình người và sự vô cảm!; Nhóm cướp taxi siết cổ, trói tay chân tài xế; Tổng hợp những chi tiết gây tranh cãi trong vụ taxi điên ở Hà Nội;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.
Đỉa sấy khô tuồn vào Việt Nam; Sập hầm than ở Hòa Bình; Sập cần cẩu ở Hải Phòng; Phạt tiền do "chê" lãnh đạo; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội; Trừng phạt con: Những đòn roi kinh hoàng của cha mẹ; Năm 2016 người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.
Sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch lớn; Bị ung thư vì quanh năm ăn thức ăn thừa để tủ lạnh; Những thực phẩm vàng mẹ nên cho bé ăn trước một tuổi; Oral sex tăng nguy cơ ung thư miệng hơn hút thuốc;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua!
Viết phản hồi

markdown:
|Ngày 2/2, Sở Giao thông - Công chánh cho biết hiện ở thành phố đã phát sinh thêm 9 “điểm đen” tai nạn giao thông ngoài 17 điểm tồn tại từ những năm trước.
|
Các điểm đen mới phát sinh tập trung nhiều nhất trên xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 52) và Quốc lộ 1A, đó là: ngã năm Tân Vạn, khu vực Lâm Viên; giao lộ Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - Nguyễn Văn Bá; Hương lộ 2 - Quốc lộ 1A; khu vực khu công nghiệp Tân Tạo - Quốc lộ 1A, ngã ba Tân Kiên và đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (Km 1916 - Km 1917+300)... Ông Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an thành phố nói rằng trong tháng cao điểm Tết, Phòng CSGT sẽ tập trung lực lượng quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn tại các "điểm đen", nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A về miền Tây. Đây là một trong những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết.
|
|
Việt Báo
|
|
00:00 / --:--
|
|
|
|
TIN
![]()
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết
** bằng cách gửi thư điện tử tới TP Hồ Chí Minh: Phát sinh 9 "điểm đen" tai nạn giao thông**
Việt Nam chính thức cho phép chuyển đổi giới tính; 'Người dùng mạng xã hội có thể bị xử lý bất cứ lúc nào'; Cuốn sách đọc ngược và những người… nói ngược; Thay tên đổi họ trốn truy nã gần 2.000km vẫn không thoát; Văn hóa xin lỗi, kẻ có người không!; ...là những tin tức thời sự nổi bật ngày 24/11.
Trẻ hóa tội phạm: Trách nhiệm từ phía gia đình; Cháu bé văng khỏi bụng mẹ bị chiếm tiền từ thiện?; Làm rõ vụ “Bị giật túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng”...; Dân ta chưa thuộc sử ta – Các ông ‘tích hợp’ bao la thôi rồi!;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 23/11.
Rộ 'mốt' nhà giàu mang con xuất ngoại tiêm vắc-xin; Truy tìm thiết bị “phá sóng” máy bắn tốc độ của CSGT; 500 dân chơi nhảy múa ở "vũ trường" lộ thiên giữa Sài Gòn; Lao động tự do thiệt mạng vì tai nạn: Ai đền bù được mạng sống?; Sập lò than Hòa Bình: Hóc búa giải cứu người cuối cùng;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/11.
Tai nạn lao động nghiêm trọng sao vẫn liên tiếp xảy ra?; Hà Nội: Nữ sinh 16 tuổi bị đâm chết trước cửa nhà; Liên tiếp 2 vụ sập hầm, lò - 4 người chết, 2 người mất tích; Mất 69 triệu đồng vì “dính bẫy” tin nhắn lừa đảo trúng thưởng?; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 20/11.
Long An: 3 mẹ con tử vong với nhiều vết thương trên cổ; Sập mỏ than ở Hòa Bình: 1 người chết, 2 người mất tích; Cảnh báo nạn gọi điện giả danh công an để lừa đảo; Bữa ăn của người Việt và con đường đến nghĩa địa; CSGT kể lại tình tiết bất ngờ khi chạm trán 4 tên cướp taxi;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 19/11.
Chỉ là một hành vi mang tính đùa cợt, thế nhưng các bạn trẻ giả mạo Facebook của phiến quân IS, đưa ra các thông tin làm hoang mang người dân sẽ có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi hàng trăm quan khách đang vui vẻ chúc phúc thì hai con của anh N và chị Y đầu quấn khăn tang, tay cầm ảnh của cha xông vào hôn đường để phản đối. Sự việc khiến hàng trăm khách mời hốt hoảng, bỏ tiệc cưới ra về.
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm nghĩ rằng nếu nhân vật MC Kỳ Duyên nói tới là mình thì không đúng, bởi những gì "đàn chị" nói không phải thực hư câu chuyện.
Thông tin về việc nhiều tỉnh thành đua nhau xây trụ sở luôn là vấn đề khiến dư luận xã hội quan ngại. Tỉnh Nghệ An cũng khiến dư luận nóng lên với kế hoạch xây trụ sở 2.200 tỷ đồng.
Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thư ký NATO lên án và bày tỏ sự kinh hoàng trước các vụ tấn công ở Paris. Tổng thống Pháp phải bỏ họp G20 để xử lý vụ việc. ------------ Xem thêm: Tấn công khủng bố nhà hát ở Paris, http://vietbao.vn/tp/Tan-cong-khung-bo-nha-hat-o-Paris/13051979/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Người dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội gọi ông Nguyễn Viết Vân với biệt danh là ông Vân 'ma túy'.
Đến huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) hỏi ông Tráng xây cầu hầu như ai cũng biết.
'Nước sâm lạnh ngon, bạn cứ lấy uống nhé. Cảm ơn! Miễn phí'.
Từ vỏ chai, gốm hỏng, đất cát ven sông… đều được chàng trai trẻ thu gom để bán nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ người dân vùng cao.
Cùng dõi theo những hình ảnh ngày làm việc của các nữ chiến sĩ CSGT vừa được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.
Tuần vừa qua là một tuần đen tối khi thế giới phải chứng kiến liên tiếp hai cuộc khủng bố đẫm máu ở Pháp (ngày 13-11) và Mali (ngày 20-11). Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức và bài phân tích nổi bật nhất về tình hình quốc tế trong tuần qua.
Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà ‘tái hợp’ sau loạt scandal tình cảm?, MC Huyền Ny bức xúc khi bị mạo danh Facebook lừa đảo, Tràn lan ảnh nude chat sex bị nghi của Trung Quân Idol, Đàm Vĩnh Hưng ân cần lau nước mắt cho Hà Hồ trên sân khấu, Phan Như Thảo bất ngờ nhập viện sau khi kết hôn với chồng đại gia,... là những tin nổi bật trong tuần.
Quấn khăn tang đến đám cưới đánh ghen; Vụ giết 3 mẹ con Ở Long An; Toàn cảnh vụ doanh nhân Hà Linh bị giết ở Trung Quốc; Không cứu giúp người bị tai nạn: Tình người và sự vô cảm!; Nhóm cướp taxi siết cổ, trói tay chân tài xế; Tổng hợp những chi tiết gây tranh cãi trong vụ taxi điên ở Hà Nội;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.
Đỉa sấy khô tuồn vào Việt Nam; Sập hầm than ở Hòa Bình; Sập cần cẩu ở Hải Phòng; Phạt tiền do "chê" lãnh đạo; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội; Trừng phạt con: Những đòn roi kinh hoàng của cha mẹ; Năm 2016 người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.
Sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch lớn; Bị ung thư vì quanh năm ăn thức ăn thừa để tủ lạnh; Những thực phẩm vàng mẹ nên cho bé ăn trước một tuổi; Oral sex tăng nguy cơ ung thư miệng hơn hút thuốc;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua!
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi


text:
Vân NaVy cặp với đại gia ?? :X:X
movie 12:09 07/12/2008
Like chủ đề này
Xem : 24695 - Trả lời : 8
Tôi không cặp với đại gia
Gặp Vân Navy trong một buổi chiều Hà Nội se lạnh, nàng hot girl gắn với nhiều tin đồn trên thế giới mạng tỏ ra điềm tĩnh và sẵn sàng giải đáp những nghi ngại về thị phi xung quanh mình.
- Đây quả thật là tin “động trời” nhất tôi gặp phải suốt thời gian hoạt động nghệ thuật qua. Từ trước đây nay tôi rất ít khi vướng vào scandal nên cũng không để tâm đi giải thích. Tôi vẫn được gọi là teen ít tranh chấp, ít động chạm nhất trong làng giải trí. Rất may mắn, ngay sau khi bài báo về tôi và chuyện này đăng tải, tôi đã nối lại được liên lạc với “đại gia”. Thì ra cả hai chúng tôi đều là nạn nhân.
Anh ấy hoàn toàn bất ngờ về tin đồn ai đó dựng đứng lên và lấy làm tiếc vì gây phiền toái cho tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, “đại gia” sự thật chỉ là một sinh viên bình thường hiện đang du học tại Anh.
Tôi không thiếu gì về vật chất nên tình cảm mới là cái tôi thấy đắt giá nhất.
- Mẹ chỉ cười buồn, nói thương con gái nhưng mẹ không bị dao động. Mặc dù tôi là người khô khan, không bao giờ nũng nịu nói ra tình cảm của mình với mẹ nhưng mẹ luôn hiểu tôi là ai. Mẹ từng theo sát tôi trong các cuộc thi và bảo ban, chăm sóc tôi chu đáo. Hiện tại, tôi và chị gái sống ở Hà Nội, còn bố mẹ vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và Lào Cai (quê gốc của Vân Navy ở Lào Cai). Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han tình hình hai chúng tôi.
Còn bạn trai tôi, anh ấy rất tức giận kẻ đã gieo tin đồn. Tuy mới yêu nhau, nhưng anh là người hiểu tôi và những “tai nạn” có thể xảy ra với giới nghệ sĩ. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách, anh ấy đã thuyết phục và làm tôi tin cả trên thế giới ảo và cuộc sống ngoài đời (Bạn trai Vân Navy làm quen với chị qua blog và luôn là một fan trung thành của chị). Sắp tới anh ấy sẽ đi du học nhưng dù ở đâu anh ấy vẫn luôn tin tưởng tôi.
- Tôi lại được nghe nhận xét ngược lại, rằng có người này người kia tham khảo style của tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Vì tôi rất ghét việc để ý đến những gì người khác nói, người khác làm, người khác nghĩ. Cách tốt nhất để họ không dẫm lên chân bạn là bạn đừng đá vào chân họ.
- Tôi khẳng định tôi không có lòng bao dung trong việc này. Tuy nhiên tôi luôn nhớ đến những gì người khác đã làm cho tôi trong quá khứ. Họ từng giúp đỡ tôi và tôi trân trọng thứ tình cảm đó. Không có lý do gì cho tôi chối bỏ những điều tốt đẹp trước đây.
Mới 18 tuổi nhưng Vân đã làm được rất nhiều việc từ làm ca sĩ, MC đến diễn viên. - Còn rất trẻ nhưng lại bận rộn với quá nhiều công việc, chị sắp xếp thế nào để cân bằng cuộc sống của mình?
- Tôi sống những ngày bình thường, đi học, đi hát, đi chụp hình, đóng phim, ngồi nhà sáng tác và thả hồn cùng cảm xúc. Tôi đặt ra những nguyên tắc cho mình và hài lòng khi thực hiện. Ví dụ tôi không bao giờ ra ngoài đường với vẻ mộc mạc giản dị. Tôi chọn phong cách ấn tượng và tự tin.
- Có thể nói Miss Audition là bước ngoặt có ảnh hưởng tốt tới công việc ca hát của tôi. Cơ hội đến với tôi nhiều hơn vui hơn. Tôi vừa tham gia chương trình Thế giới V-pop. Là ca sĩ trẻ ngoài Bắc, lại được đồng hành với các anh chị đi trước rất thành công, tôi cảm thấy thực sự may mắn. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bất kỳ điều gì đã đạt được.
- Được làm việc trong Nam là mơ ước của nhiều nghệ sĩ trẻ. Tôi rất yêu thích môi trường sôi động trong đó, có một vài công ty muốn mời tôi cộng tác và tôi đang suy nghĩ về điều này.
- Ngày sinh : 16/9/1990
Gặp Vân Navy trong một buổi chiều Hà Nội se lạnh, nàng hot girl gắn với nhiều tin đồn trên thế giới mạng tỏ ra điềm tĩnh và sẵn sàng giải đáp những nghi ngại về thị phi xung quanh mình.
- Đây quả thật là tin “động trời” nhất tôi gặp phải suốt thời gian hoạt động nghệ thuật qua. Từ trước đây nay tôi rất ít khi vướng vào scandal nên cũng không để tâm đi giải thích. Tôi vẫn được gọi là teen ít tranh chấp, ít động chạm nhất trong làng giải trí. Rất may mắn, ngay sau khi bài báo về tôi và chuyện này đăng tải, tôi đã nối lại được liên lạc với “đại gia”. Thì ra cả hai chúng tôi đều là nạn nhân.
Anh ấy hoàn toàn bất ngờ về tin đồn ai đó dựng đứng lên và lấy làm tiếc vì gây phiền toái cho tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, “đại gia” sự thật chỉ là một sinh viên bình thường hiện đang du học tại Anh.
Tôi không thiếu gì về vật chất nên tình cảm mới là cái tôi thấy đắt giá nhất.
- Mẹ chỉ cười buồn, nói thương con gái nhưng mẹ không bị dao động. Mặc dù tôi là người khô khan, không bao giờ nũng nịu nói ra tình cảm của mình với mẹ nhưng mẹ luôn hiểu tôi là ai. Mẹ từng theo sát tôi trong các cuộc thi và bảo ban, chăm sóc tôi chu đáo. Hiện tại, tôi và chị gái sống ở Hà Nội, còn bố mẹ vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và Lào Cai (quê gốc của Vân Navy ở Lào Cai). Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han tình hình hai chúng tôi.
Còn bạn trai tôi, anh ấy rất tức giận kẻ đã gieo tin đồn. Tuy mới yêu nhau, nhưng anh là người hiểu tôi và những “tai nạn” có thể xảy ra với giới nghệ sĩ. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách, anh ấy đã thuyết phục và làm tôi tin cả trên thế giới ảo và cuộc sống ngoài đời (Bạn trai Vân Navy làm quen với chị qua blog và luôn là một fan trung thành của chị). Sắp tới anh ấy sẽ đi du học nhưng dù ở đâu anh ấy vẫn luôn tin tưởng tôi.
- Tôi lại được nghe nhận xét ngược lại, rằng có người này người kia tham khảo style của tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Vì tôi rất ghét việc để ý đến những gì người khác nói, người khác làm, người khác nghĩ. Cách tốt nhất để họ không dẫm lên chân bạn là bạn đừng đá vào chân họ.
- Tôi khẳng định tôi không có lòng bao dung trong việc này. Tuy nhiên tôi luôn nhớ đến những gì người khác đã làm cho tôi trong quá khứ. Họ từng giúp đỡ tôi và tôi trân trọng thứ tình cảm đó. Không có lý do gì cho tôi chối bỏ những điều tốt đẹp trước đây.
Mới 18 tuổi nhưng Vân đã làm được rất nhiều việc từ làm ca sĩ, MC đến diễn viên. - Còn rất trẻ nhưng lại bận rộn với quá nhiều công việc, chị sắp xếp thế nào để cân bằng cuộc sống của mình?
- Tôi sống những ngày bình thường, đi học, đi hát, đi chụp hình, đóng phim, ngồi nhà sáng tác và thả hồn cùng cảm xúc. Tôi đặt ra những nguyên tắc cho mình và hài lòng khi thực hiện. Ví dụ tôi không bao giờ ra ngoài đường với vẻ mộc mạc giản dị. Tôi chọn phong cách ấn tượng và tự tin.
- Có thể nói Miss Audition là bước ngoặt có ảnh hưởng tốt tới công việc ca hát của tôi. Cơ hội đến với tôi nhiều hơn vui hơn. Tôi vừa tham gia chương trình Thế giới V-pop. Là ca sĩ trẻ ngoài Bắc, lại được đồng hành với các anh chị đi trước rất thành công, tôi cảm thấy thực sự may mắn. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bất kỳ điều gì đã đạt được.
- Được làm việc trong Nam là mơ ước của nhiều nghệ sĩ trẻ. Tôi rất yêu thích môi trường sôi động trong đó, có một vài công ty muốn mời tôi cộng tác và tôi đang suy nghĩ về điều này.
Thông tin về Vân Navy
- Ngày sinh : 16/9/1990
- Nick name: Vân Navy với ý nghĩa, lấy hình ảnh tàu chiến làm mục tiêu sự nghiệp của mình.
- Đang học Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, năm thứ 3 khoa thanh nhạc. MC của VTC5
- Miss 1 Miss Audition 2007
- Nổi lên bắt đầu bằng việc viết lời cho ca khúc Chuyện tình lá và gió. Ca khúc này đang rất hot trên các trang âm nhạc.
- Đảm nhận vai Hằng trong series phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh phần 2.
bo^i xon, tre't phấn lên la` nhìn được. Body cũngta`m ta.m. ko có gi` đặc biệt.
Cức ga` m`a tưởng sô cô la.
Cức ga` m`a tưởng sô cô la.
Vân Navy trông ẹ quá......vậy muh cũng đc làm miss au [ thua Thủy top ]!
ThaiMinhTuTKC09 14:14 05/06/2010
Gửi trả lời dành cho thành viên
tin đồn , đại gia , hà nội , miss audition , hiểu tôi , du học , xung quanh mình , trên thế giới , tình cảm , lào cai ,

markdown:
# Vân NaVy cặp với đại gia ?? :X:X
[movie](http://vietyo.com/member/movie/)12:09 07/12/2008
Like chủ đề này
Xem : 24695 - Trả lời : 8
**Tôi không cặp với đại gia**
Gặp Vân Navy trong một buổi chiều Hà Nội se lạnh, nàng hot girl gắn với nhiều tin đồn trên thế giới mạng tỏ ra điềm tĩnh và sẵn sàng giải đáp những nghi ngại về thị phi xung quanh mình.
*- Sau khi đạt danh hiệu Miss 1 Miss Audition 2007, chị đã cất công xây dựng một hình ảnh “nói không” với scandal. Giờ chị lại dính vào tin đồn cặp đại gia, rủ anh ta đi mua sắm rồi mượn điện thoại của anh ta mang đi cầm cố. Thực hư chuyện này thế nào?*
- Đây quả thật là tin “động trời” nhất tôi gặp phải suốt thời gian hoạt động nghệ thuật qua. Từ trước đây nay tôi rất ít khi vướng vào scandal nên cũng không để tâm đi giải thích. Tôi vẫn được gọi là teen ít tranh chấp, ít động chạm nhất trong làng giải trí. Rất may mắn, ngay sau khi bài báo về tôi và chuyện này đăng tải, tôi đã nối lại được liên lạc với “đại gia”. Thì ra cả hai chúng tôi đều là nạn nhân.
Anh ấy hoàn toàn bất ngờ về tin đồn ai đó dựng đứng lên và lấy làm tiếc vì gây phiền toái cho tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, “đại gia” sự thật chỉ là một sinh viên bình thường hiện đang du học tại Anh.
Tôi không thiếu gì về vật chất nên tình cảm mới là cái tôi thấy đắt giá nhất.
*- Bố mẹ và bạn trai chị phản ứng thế nào về những tin đồn thất thiệt này?*
- Mẹ chỉ cười buồn, nói thương con gái nhưng mẹ không bị dao động. Mặc dù tôi là người khô khan, không bao giờ nũng nịu nói ra tình cảm của mình với mẹ nhưng mẹ luôn hiểu tôi là ai. Mẹ từng theo sát tôi trong các cuộc thi và bảo ban, chăm sóc tôi chu đáo. Hiện tại, tôi và chị gái sống ở Hà Nội, còn bố mẹ vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và Lào Cai (quê gốc của Vân Navy ở Lào Cai). Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi han tình hình hai chúng tôi.
Còn bạn trai tôi, anh ấy rất tức giận kẻ đã gieo tin đồn. Tuy mới yêu nhau, nhưng anh là người hiểu tôi và những “tai nạn” có thể xảy ra với giới nghệ sĩ. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách, anh ấy đã thuyết phục và làm tôi tin cả trên thế giới ảo và cuộc sống ngoài đời (Bạn trai Vân Navy làm quen với chị qua blog và luôn là một fan trung thành của chị). Sắp tới anh ấy sẽ đi du học nhưng dù ở đâu anh ấy vẫn luôn tin tưởng tôi.
*- Còn về nhận xét cho rằng, sắc thái gương mặt của chị trên ảnh quá giống phong cách của một hot girl đang nổi thì sao?*
- Tôi lại được nghe nhận xét ngược lại, rằng có người này người kia tham khảo style của tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Vì tôi rất ghét việc để ý đến những gì người khác nói, người khác làm, người khác nghĩ. Cách tốt nhất để họ không dẫm lên chân bạn là bạn đừng đá vào chân họ.
*Dù bị đồn là copy style của người khác nhưng chính chị cũng bị một người bạn thân “mượn không xin phép” lời bài hát mình viết, rồi có đồng nghiệp “sao chép” phong cách ăn mặc của chị, nhưng mỗi lần lên báo chị đều tỏ ra bao dung. Có lý do gì vậy?*
- Tôi khẳng định tôi không có lòng bao dung trong việc này. Tuy nhiên tôi luôn nhớ đến những gì người khác đã làm cho tôi trong quá khứ. Họ từng giúp đỡ tôi và tôi trân trọng thứ tình cảm đó. Không có lý do gì cho tôi chối bỏ những điều tốt đẹp trước đây.
[Mới 18 tuổi nhưng Vân đã làm được rất nhiều việc từ làm ca sĩ, MC đến diễn viên. -](http://vietyo.com/forum/van-navy-cap-voi-dai-gia-x-x/t8563/) ![ 5.jpg](http://i483.photobucket.com/albums/rr199/Antonjo/blog/van_navy/5.jpg)
![ 5.jpg](http://i483.photobucket.com/albums/rr199/Antonjo/blog/van_navy/5.jpg)
*Còn rất trẻ nhưng lại bận rộn với quá nhiều công việc, chị sắp xếp thế nào để cân bằng cuộc sống của mình?*
- Tôi sống những ngày bình thường, đi học, đi hát, đi chụp hình, đóng phim, ngồi nhà sáng tác và thả hồn cùng cảm xúc. Tôi đặt ra những nguyên tắc cho mình và hài lòng khi thực hiện. Ví dụ tôi không bao giờ ra ngoài đường với vẻ mộc mạc giản dị. Tôi chọn phong cách ấn tượng và tự tin.
*- Sau danh hiệu Miss Audition điều lớn nhất chị đạt được là gì?*
- Có thể nói Miss Audition là bước ngoặt có ảnh hưởng tốt tới công việc ca hát của tôi. Cơ hội đến với tôi nhiều hơn vui hơn. Tôi vừa tham gia chương trình Thế giới V-pop. Là ca sĩ trẻ ngoài Bắc, lại được đồng hành với các anh chị đi trước rất thành công, tôi cảm thấy thực sự may mắn. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bất kỳ điều gì đã đạt được.
*- Nhiều ca sĩ trẻ thường chọn TP HCM là mảnh đất để phát triển sự nghiệp. Chị nghĩ sao về việc Nam tiến?*
- Được làm việc trong Nam là mơ ước của nhiều nghệ sĩ trẻ. Tôi rất yêu thích môi trường sôi động trong đó, có một vài công ty muốn mời tôi cộng tác và tôi đang suy nghĩ về điều này.
**Thông tin về Vân Navy**
- Ngày sinh : 16/9/1990
- Nick name: Vân Navy với ý nghĩa, lấy hình ảnh tàu chiến làm mục tiêu sự nghiệp của mình.
- Đang học Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, năm thứ 3 khoa thanh nhạc. MC của VTC5
- Miss 1 Miss Audition 2007
- Nổi lên bắt đầu bằng việc viết lời cho ca khúc
*Chuyện tình lá và gió.* Ca khúc này đang rất hot trên các trang âm nhạc.
- Đảm nhận vai Hằng trong series phim truyền hình
*Nhật ký Vàng Anh phần 2.* [Fun88: Site Cược Tốt Nhất Châu Á! Đăng Ký Nhận FREE 88.000đ + 150% Thưởng! Hoàn Trả Tự Động MỖI NGÀY! Click NGAY!](http://goo.gl/lrrSgk)
bo^i xon, tre't phấn lên la` nhìn được. Body cũngta`m ta.m. ko có gi` đặc biệt.
Cức ga` m`a tưởng sô cô la.
Cức ga` m`a tưởng sô cô la.
Vân Navy trông ẹ quá......vậy muh cũng đc làm miss au [ thua Thủy top ]!
[ThaiMinhTuTKC09](http://vietyo.com/member/ThaiMinhTuTKC09/)14:14 05/06/2010 **Gửi trả lời dành cho thành viên** **Từ khoá:**
tin đồn , đại gia , hà nội , miss audition , hiểu tôi , du học , xung quanh mình , trên thế giới , tình cảm , lào cai ,

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

Set-Cookie: topicviewed=eNpLtDK0qs60MjQxsTCxsLQ0NbQutjKxUrIwNTNWsq4FAHYkB2I%3D; expires=Thu, 20-Oct-2061 20:38:22 GMT; path=/

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Server: cloudflare-nginx

Content-Encoding: gzip


text:
- Tất cả danh mục
- Học tập
-
Tài liệu
- Thủ thuật văn phòng
- Nông - Lâm - Ngư Nghiệp
- Văn khấn cổ truyền
- Công nghệ thông tin
- Khoa học Kỹ thuật
- Phong thủy & Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Kinh tế - Quản lý
- Lời bài hát
- Quốc Tế Phụ Nữ
- Kinh nghiệm du lịch
- Mẫu Template - Slide Powerpoint
- Món ngon mỗi ngày
- Tiểu sử nhân vật
- Truyện kể bé nghe
- Kỹ năng sống
- Lễ Tết Cổ Truyền
- DIY Handmade
- Tiếng Anh
-
Biểu mẫu
- Thủ tục hành chính
- Hôn nhân - Gia đình
- Giáo dục - Đào tạo
- Tín dụng - Ngân hàng
- Giao thông vận tải
- Khiếu nại - Tố cáo
- Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
- Thuế - Kế toán - Kiểm toán
- Đầu tư - Kinh doanh
- Việc làm - Nhân sự
- Xuất - Nhập khẩu
- Xây dựng - Nhà đất
- Văn hóa - Du lịch - Thể thao
- Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
- Bảo hiểm
-
Pháp luật
- Thuế - Lệ phí - Kinh phí
- Giáo dục - Đào tạo
- Y tế - Sức khỏe
- Thể thao
- Bảo hiểm
- Chính sách
- Hành chính
- Cơ cấu tổ chức
- Quyền Dân sự
- Tố tụng - Kiện cáo
- Dịch vụ Pháp lý
- An ninh trật tự
- Trách nhiệm hình sự
- Nông - Lâm - Ngư nghiệp
- Tài nguyên - Môi trường
- Công nghệ - Thông tin
- Bưu chính - Viễn thông
- Sở hữu Trí tuệ
- Khoa học công nghệ
- Giao thông vận tải
- Hàng không
- Hàng hải
- Ngoại giao
- Văn hóa Xã hội
- Du lịch
- Doanh nghiệp
- Kế toán - Kiểm toán
- Xuất - Nhập khẩu
- Tài chính - Ngân hàng
- Lao động - Tiền lương
- Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
- Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
- Lĩnh vực khác
- Hỏi đáp pháp luật
-
Luận văn
- Ngân hàng
- Quản trị Kinh doanh
- Kế toán - Kiểm toán
- Marketing
- Bảo hiểm
- Tài chính Thuế
- Kinh tế
- Môi trường
- Nông - Lâm - Ngư
- Công nghệ thông tin
- Chứng khoán
- Ngoại Thương
- Tiếng Anh
- Thương mại
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học xã hội
- Điện tử viễn thông
- Y khoa - y dược
- Kiến trúc - Xây dựng
- Cơ khí
- Sinh học thực phẩm
- Thạc sỹ - Cao học
- Luật học
- Giáo dục
- Giáo Án - Bài Giảng
- Sức khỏe
- Sách
- Trắc nghiệm

markdown:
-
Tất cả danh mục
-
Học tập
-
Tài liệu
-
Thủ thuật văn phòng
-
Nông - Lâm - Ngư Nghiệp
-
Văn khấn cổ truyền
-
Công nghệ thông tin
-
Khoa học Kỹ thuật
-
Phong thủy & Đời sống
-
Văn hóa - Giải trí
-
Kinh tế - Quản lý
-
Lời bài hát
-
Quốc Tế Phụ Nữ
-
Kinh nghiệm du lịch
-
Mẫu Template - Slide Powerpoint
-
Món ngon mỗi ngày
-
Tiểu sử nhân vật
-
Truyện kể bé nghe
-
Kỹ năng sống
-
Lễ Tết Cổ Truyền
-
DIY Handmade
-
-
Tiếng Anh
-
Biểu mẫu
-
Thủ tục hành chính
-
Hôn nhân - Gia đình
-
Giáo dục - Đào tạo
-
Tín dụng - Ngân hàng
-
Giao thông vận tải
-
Khiếu nại - Tố cáo
-
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý
-
Thuế - Kế toán - Kiểm toán
-
Đầu tư - Kinh doanh
-
Việc làm - Nhân sự
-
Xuất - Nhập khẩu
-
Xây dựng - Nhà đất
-
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
-
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh
-
Bảo hiểm
-
-
Pháp luật
-
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
-
Giáo dục - Đào tạo
-
Y tế - Sức khỏe
-
Thể thao
-
Bảo hiểm
-
Chính sách
-
Hành chính
-
Cơ cấu tổ chức
-
Quyền Dân sự
-
Tố tụng - Kiện cáo
-
Dịch vụ Pháp lý
-
An ninh trật tự
-
Trách nhiệm hình sự
-
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
-
Tài nguyên - Môi trường
-
Công nghệ - Thông tin
-
Bưu chính - Viễn thông
-
Sở hữu Trí tuệ
-
Khoa học công nghệ
-
Giao thông vận tải
-
Hàng không
-
Hàng hải
-
Ngoại giao
-
Văn hóa Xã hội
-
Du lịch
-
Doanh nghiệp
-
Kế toán - Kiểm toán
-
Xuất - Nhập khẩu
-
Tài chính - Ngân hàng
-
Lao động - Tiền lương
-
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
-
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
-
Lĩnh vực khác
-
Hỏi đáp pháp luật
-
-
Luận văn
-
Ngân hàng
-
Quản trị Kinh doanh
-
Kế toán - Kiểm toán
-
Marketing
-
Bảo hiểm
-
Tài chính Thuế
-
Kinh tế
-
Môi trường
-
Nông - Lâm - Ngư
-
Công nghệ thông tin
-
Chứng khoán
-
Ngoại Thương
-
Tiếng Anh
-
Thương mại
-
Khoa học tự nhiên
-
Khoa học xã hội
-
Điện tử viễn thông
-
Y khoa - y dược
-
Kiến trúc - Xây dựng
-
Cơ khí
-
Sinh học thực phẩm
-
Thạc sỹ - Cao học
-
Luật học
-
Giáo dục
-
-
Giáo Án - Bài Giảng
-
Sức khỏe
-
Sách
-
Trắc nghiệm

Cache-Control: private, max-age=907

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Kết quả 41 đến 50 của 118
-
16-11-2009, 02:08 #41
tôi thấy mấy bác bàn nhầm chủ đề rồi,chủ đề ở đây là các yếu tố và biện pháp làm giảm tổn thất điện năng chứ.nếu biết bác nào biết thì up lên cho anh em tham khảo.
-
-
23-12-2009, 23:26 #42
tổn thất điện năng được phân thành 2 dạng:
-tổn thất kĩ thuật
-tổn thất thương mại
các biện pháp làm giảm tổn thất
-đòi hỏi vốn đầu tu
ko đòi hỏi vốn đầu tu
-
29-01-2010, 18:19 #43
Ở đây mình tính toán tổn hao điện áp đường dây (sụt áp-voltage drop) cho đường dây cung cấp theo:
- Điều kiện ổn định và cân bằng.
Ta có 2 cách tính toán như sau:
* Tính toán theo lý thuyết:
DeltaU = (PR+QX)/U
DeltaU% = DeltaU*100/U
Theo TC IEC 60364 thì sụt áp ko được vượt quá 4% đối với điện áp hoạt động của hệ thống.
* Tính toán theo tiêu chuẩn:
Theo TC AS 3018:1998 thì lại chia ra thành nhiều phương pháp tính toán sụt áp. Và độ sụt áp ko quá 5%.
Bao gồm các phương pháp sau:
- Xác định sụt áp từ hệ số mV/A.m (millivolts per ampere meter)
- Xác định sụt áp từ tổng trở mạch (circuit impedance)
DletaU = I*L*Zc = I*L*căn bậc 2 (Rc^2+Xc^2)
- Xác định sụt áp từ nhiệt độ hoạt động cáp.
- Xác định sụt áp từ hệ số công suất tại (load power factor).
* 1 pha:
DeltaU = I*L*(2*(Rc*cos(phi)+Xc*sin(phi)))
* 3 pha:
DeltaU = I*L*(căn bậc 2(3)*(Rc*cos(phi)+Xc*sin(phi)))
Với:
- Rc và Xc : là điện trở và điện kháng cáp trên 1 km (ohm/km) -> cái này các bạn có thể tra trong TC AS 3008.
- L : chiều dài mạch tính sụt áp.
Các bạn có thể xem thêm sách về phần tính toán sụt áp này nhé.
Chúc vui vẻ!!
-
The Following 8 Users Say Thank You to daubu For This Useful Post:
-
30-01-2010, 08:35 #44
* Tính toán theo tiêu chuẩn:
Theo TC AS 3018:1998 thì lại chia ra thành nhiều phương pháp tính toán sụt áp. Và độ sụt áp ko quá 5%.
Sorry các bạn!!
Theo TC AS 3008:1998 chứ ko phải AS 3018:1998
-
The Following 2 Users Say Thank You to daubu For This Useful Post:
-
07-09-2010, 01:48 #45
Ðề: tính tổn thất trên đường dây
Bạn có TC AS 3008:1998 không? Nếu có bạn có thể cho mình xin 1 bản được không? Cảm ơn bạn nhiều.
-
07-09-2010, 07:43 #46
Ðề: tính tổn thất trên đường dây
Tính tổn thất điện áp thì chi mạch lưới ra nhiều nút. Theo chiều dài dây và điện trở dây/km sẽ tính được điện trở của từng đoạn, có dòng của từng nhánh và dòng tổng thì tính ngược lại. Bài toán hơi dài.
Nếu sử dụng được PSS-ADEPT thì tốt
-
09-09-2010, 23:09 #47
-
22-09-2010, 08:54 #48
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
phải như thế này:
Mục tiêu giảm tổn thất trên lưới điện phân phối chịu tác động của rất nhiều yếu tố và đòi hỏi nhiều biện pháp đồng bộ. Các biện pháp quản lý, hành chính nhằm giảm tổn thất thương mại cần thực hiện song song với các nỗ lực giảm tổn thất kỹ thuật. Có thể liệt kê các biện pháp chính giảm tổn thất kỹ thuật trong lưới điện phân phối như sau:
• Tối ưu hóa các chế độ vận hành lưới điện
• Hạn chế vận hành không đối xứng
• Giảm chiều dài đường dây, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn hoặc giảm bán kính cấp
điện của các trạm biến áp
• Lắp đặt hệ thống tụ bù công suất phản kháng đảm bảo hệ số công suất cosφ
• Tăng dung lượng các máy biến áp chịu tải nặng, quá tải, lựa chọn các máy biến áp tỷ lệ tổn thất thất thấp, lõi thép làm bằng vật liệu thép tốt, lắp đặt các máy biến áp 1 pha.
Một số các biện pháp kỹ thuật cần thực hiện trong giai đoạn thiết kế-quy hoạch hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong quá trình vận hành lại là các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất và thường gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, phụ tải có đặc điểm biến động theo thời gian và tăng lên theo khu vực, do đó dung lượng thiết bị bù công suất phản kháng tại các nút sẽ luôn thay đổi chứ không bất biến. Do vậy cần phải xác định lại các vị trí lắp đặt và điều chỉnh lượng công suất bù trên 5 lưới điện khi cần thiết. Với vị trí lắp đặt và lượng công suất bù tối ưu, có thể giảm từ 5% đến 20% mức tổn thất điện năng [2]. Vận hành không đối xứng ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất nhưng việc xác định và phân tích các phương án vận hành tìm ra phương án tối ưu rất khó khăn. Tương tự như vậy, hiện nay phụ tải công nghiệp tăng lên đáng kể, thành phần sóng hài của các phụ tải loại này là nguyên nhân tăng tổn thất điện năng trong các máy biến áp. Việc phân tích, đánh giá nhằm đưa ra biện pháp giảm các tác động của sóng hài đòi hỏi những phương tiện công nghệ nhất định.
Một giải pháp công nghệ cho phép giải quyết cơ bản các vấn đề kỹ thuật trên được Tư vấn KEMA (Mỹ) kiến nghị sử dụng trong các Công ty Điện lực [6, mục 7.5.2]. Đó chính là ứng dụng phần mềm công nghệ phân tích lưới điện phân phối(Để xem liên kết trong diễn đàn này, số bài viết của bạn phải là 5 hoặc cao hơn. Hiện tại bạn có 0 bài viết..)
Phần mềm phân tích lưới điện phân phối thực hiện các tính toán tối ưu chế độ vận hành, lập các phương án xử lý trong các trường hợp sự cố, sa thải phụ tải. Sơ đồ lưới điện được mô tả theo pha và phân bố trên nền bản đồ số cho phép lập kế hoạch thời điểm xuất hiện phụ tải, tính toán các chế độlàm việc của lưới điện phân phối.
Ngoài việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật như phân tích phân bố công suất phản kháng, xác định các thành phần sóng hài, tính toán chế độ vận hành không đối xứng, giải pháp phần mềm còn cho phép tính toán lập kế hoạch giảm tổn thất trên cơ sở tối ứu hóa chế độ vận hành lưới điện. Kế hoạch giảm tổn thất điện năng có thể được xây dựng từ nhiều các 6 phương án kỹ thuật và theo lộ trình phân bổ theo thời gian. Kế hoạch cũng có thể thay đổi cập nhật phù hợp với sự biến động của phụ tải hoặc nguồn điện cung cấp.
Với các chức năng kết hợp đánh giá và phân tích độ tin cậy vận hành của lưới điện, phần mềm là công cụ hỗ trợ công tác thiết kế, quản lý vận hành hiện đại đang được sử dụng trên thế giới. Các giải pháp như quản lý sự cố (OMS-Outage Management System), ứng dụng nền bản đồ số (GIS) hay hết hợp với hệ thông thu thập và quản lý dữ liệu (SCADA) đều có thể ứng dụng cùng với phần mềm.
Nâng cao năng lực thông qua các công cụ hiện đại và đồng bộ là một trong những hướng đi tích cực nhằm đạt được mục tiêu về quản lý vận hành lưới điện phân phối. Giảm tổn thất điện năng sẽ vẫn là mục tiêu quan trọng của các công ty Điện lực. Giải pháp phần mềm phân tích lưới điện phân phối là một công cụ mạnh đang được khai thác sử dụng rất hiệu quả tại nhiều công ty Điện lực trên thế giới. Việc tiếp cận và làm chủ công nghệ là biện pháp hiệu quả giúp nâng cao năng lực của các kỹ sư thiết kế và vận hành lưới điện.
namptc3@yahoo.com
0933455481
-
Những thành viên đã cảm ơn namden81 vì bài viết hữu ích:
-
22-09-2010, 10:27 #49
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
Bài giảng này tớ soạn cho công nhân trên tài liệu của EVN, các bác tham khảo .
I. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG
1. Các khái niệm về tổn thất điện năng
a. Định nghĩa tổn thất điện năng
Tổn thất điện năng trên lưới điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá trình truyền tải và phân phối điện khi tải điện từ ranh giới giao nhận với các nhà máy phát điện qua lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đến các hộ tiêu thụ điện. Tổn thất điện năng còn gọi là điện năng được dùng để truyền tải và phân phối điện. Trong hệ thống điện tổn thất điện năng phụ thuộc vào đặc tính của mạch điện, lượng điện truyền tải, khả năng của hệ thống và vai trò của công tác quản lý.
b. Tổn thất điện năng kỹ thuật và tổn thất điện năng phi kỹ thuật
b.1 Tổn thất điện năng kỹ thuật
Trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy điện đến các hộ tiêu thụ điện đã diễn ra một quá trình vật lý là dòng điện khi đi qua máy biến áp, dây dẫn và các thiết bị điện trên hệ thống lưới điện đã làm phát nóng máy biến áp, dây dẫn đường dây và các thiết bị điện dẫn đến làm tiêu hao điện năng, đường dây dẫn điện cao áp từ 110kV trở lên còn có tổn thất vầng quang, dòng điện qua cáp ngầm, tụ điện còn có tổn thất do điện môi, đường dây điện đi song song với đường dây khác như dây chống sét, dây cáp bưu điện, dây truyền thanh…có tổn thất do hỗ cảm. Tiêu hao điện năng tất yếu xảy ra trong quá trình này chính là tổn thất điện năng kỹ thuật.
b.2 Tổn thất điện năng phi kỹ thuật
Tổn thất điện năng phi kỹ thuật hay còn gọi là tổn thất điện năng thương mại là do tình trạng vi phạm trong sử dụng điện như lấy cắp điện dưới nhiều hình thức (câu móc điện trực tiếp, tác động làm sai lệch mạch đo đếm điện năng, gây hư hỏng, chết cháy công tơ, các thiết bị mạch đo lường…), do chủ quan của người quản lý khi khi TU mất pha, TI, công tơ chết, cháy không xử lý, thay thế kịp thời, bỏ sót hoặc ghi sai chỉ số, do không thực hiện đúng chu kỳ kiểm định và thay thế công tơ định kỳ theo qui định của pháp lệnh đo lường, đấu nhầm, đấu sai sơ đồ đấu dây… dẫn đến điện năng bán cho khách hàng đo được qua hệ thống đo đếm thấp hơn so với điện năng khách hàng sử dụng.
2. Các biện pháp quản lý kỹ thuật - vận hành giảm TTĐN
2.1 Các nguyên nhân làm tăng tổn thất điện năng kỹ thuật
a. Quá tải dây dẫn
Với 1 tiết diện nhất định và tùy thuộc loại kim loại chế tạo dây dẫn (dây đồng, nhôm, hợp kim) có 1 thông số nhất định về dòng điện tải. Nếu dây dẫn vận hành với dòng điện dưới mức định mức qui định như trên thì nhiệt độ do dây dẫn phát ra sẽ nhanh chóng được tản nhiệt qua không khí hoặc môi trường khác (đất, nước, gió..). Ta biết rằng tổn thất trên dây dẫn được tính theo công thức :
Trong đó r là điện trở dây dẫn, I là dòng điện trên dây dẫn. Tuy nhiên r thay đổi theo nhiệt độ qua công thức
Do đó khi nhiệt độ gia tăng do dòng điện I tăng thì rt sẽ gia tăng làm làm tăng tổn thất P trên đường dây. là hệ số tăng điện trở do nhiệt độ, hệ số này phụ thuộc loại kim loại làm dây dẫn như sau :
- Dây nhôm lõi thép, thông thường = 0,00403 1/0C.
- Dây hợp kim nhôm = 0,0036 1/0C.
- Dây đồng = 0,00393 1/0C.
b. Không cân bằng pha
Tình trạng không cân bằng pha sẽ làm tăng TTĐN trên dây trung tính, dây pha và làm tăng TTĐN trong MBA, việc mất cân bằng pha này cũng có thể gây quá tải ở pha có dòng điện lớn.
Đối với lưới trung, hạ áp khu vực miền Nam đều áp dụng kết cấu lưới 3 pha 4 dây cho lưới 3 pha và hầu hết lưới 1 pha 2 dây cho lưới 1 pha, trong kết cấu lưới này chế độ trung tính nối đất là bắt buộc để duy trì điện áp 0 trên dây trung tính.
Ở chế độ làm việc cân bằng (dòng trên 3 dây pha bằng nhau), dòng trung tính bằng không và điện áp trên dây trung tính bằng 0 :
Trường hợp IA, IB, IC không bằng nhau thì IN khác không, nghĩa là có dòng trên dây trung tính, dòng này tạo điện áp UN trên dây trung tính khác 0.
Như vậy ở trường hợp cân bằng pha thì trong lưới 3 pha chỉ có tổn thất điện năng trên 3 dây pha, dây trung tính không có tổn thất điện năng. Đối với lưới hạ áp 1 pha 2 dây thì dòng dây pha và dòng trung tính bằng nhau, như vậy tổn thất điện năng sẽ có trên dây pha và dây trung tính.
Hiện nay các MBA 1 pha đều có sẵn 4 cực đấu dây cho 2 cuộn dây hạ áp, thông thường ta đấu song song 2 cuộn dây này để vận hành nhằm tăng khả năng tải của MBA cho 2 cuộn dây, song việc này làm tăng tổn thất điện năng trên dây trung tính. Do vậy hiện nay ta đang áp dụng lưới hạ áp 1 pha 3 dây, lưới này có ưu điểm :
+ 2 dây pha vận hành với điện áp như nhau, chỉ khác góc pha, điều này không có ý nghĩa đối với phụ tải 1 pha.
+ Dây trung tính trực tiếp nối đất, đồng nghĩa với có điện áp 0 ở chế độ vận hành cân bằng 2 cuộn hạ áp. Nếu 2 cuộn hạ áp có dòng điện không cân bằng thì vẫn có điện áp trên dây trung tính, dù nhỏ.
+ Ở chế độ cân bằng 2 cuộn hạ áp thì không có tổn thất trên dây trung tính, khi 2 cuộn hạ áp mất cân bằng mới có tổn thất trên dây này, tuy vậy tổn thất này không lớn hơn trường hợp đấu song song 2 cuộn hạ áp.
c. Quá tải máy biến áp
Máy biến áp vận hành quá tải do dòng điện tăng cao làm phát nóng cuộn dây và dầu cách điện của máy dẫn đến tăng TTĐN trên MBA đồng thời gây sụt áp và làm tăng TTĐN trên lưới điện phía hạ áp.
- Dòng điện tăng cao : Mỗi MBA có 1 dòng định mức nhất định để cung cấp cho phụ tải 1 công suất nhất định, khi số lượng phụ tải gia tăng thì MBA sẽ bị quá tải công suất định mức. MBA được phép quá tải nhưng với thời gian nhất định như sau :
+ Trong trường hợp sự cố thì MBA được phép quá tải theo dòng điện 30% (120 phút), 45% (80 phút), 60% (45 phút), 75% (20 phút), 100% (10 phút).
- Phát nóng cuộn dây : Bình thường MBA dầu hoạt động thì nhiệt độ cao nhất ở lớp trên cùng không quá 900C, ở nhiệt độ này dầu sẽ truyền nhiệt ra cánh tản nhiệt và đối lưu không khí bên ngoài sẽ làm giảm nhiệt độ MBA. Khi MBA bị quá tải, do tổn thất P trong cuộn dây MBA tăng cao làm dầu nóng hơn mức bình thường, sự đối lưu nhiệt độ không theo kịp độ tăng nhiệt cuộn dây.
- Gây sụt áp : Khi MBA bị quá tải thì I tăng cao, sụt áp U = r.I trong cuộn dây MBA tăng làm giảm điện áp ở đầu cực ra MBA.
- Tăng TTĐN trên lưới hạ áp : Do U ở đầu cực hạ áp giảm trong khi công suất P của phụ tải không thay đổi làm I = P/U tăng, gây tăng TTĐN trên lưới hạ áp.
d. Non tải MBA
MBA vận hành non tải hoặc không tải thì tổn hao không tải lớn hơn so với điện năng sử dụng, mặt khác với phụ tải nhỏ thì các TI đo đếm lắp đặt với công suất định mức sẽ làm cho thiết bị đo điện năng hoạt động thiếu chính xác dẫn đến TTĐN tăng cao. Chưa kể việc MBA non tải hoặc không tải có cos rất thấp, ảnh hưởng xấu đến cos của hệ thống.
e. Hệ số cos thấp
Do phụ tải có hệ số cos thấp, thực hiện lắp đặt và vận hành tụ bù không phù hợp gây cos thấp trên lưới điện. Cos thấp dẫn đến cần tăng dòng điện truyền tải công suất phản kháng do đó làm tăng dòng điện truyền tải của hệ thống và làm tăng TTĐN.
Như ta đã biết công suất của phụ tải P = U.I.cos, trong đó P và U xem như không đổi, nếu phụ tải có cos thấp thì I phải gia tăng để P không đổi. Khi I gia tăng thì tổn thất điện năng truyền tải trên đường dây cũng tăng theo.
f. Do các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém
Khi các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém sẽ làm tăng điện trở R của vị trí tiếp xúc. R tăng làm tăng nhiệt độ tại điểm tiếp xúc, nhiệt độ tăng tiếp tục ảnh hưởng đến R, do vậy tổn thất điện năng gia tăng.
Trên lưới điện hiện nay có các điểm tiếp xúc của thiết bị như sau : tiếp điểm recloser, LBS, LTD, FCO, DS…và các điểm tiếp xúc của mối nối chịu sức căng, mối nối lèo, mối nối rẽ nhánh. Thông thường các vị trí tiếp xúc này có điện trở giá trị khoảng vài phần triệu ohm (), khi tiếp xúc kém thì điện trở vị trí tiếp xúc tăng lên.
Ví dụ với đường dây AV50 có dòng 100A, nếu điện trở tiếp xúc của mối nối là 1 thì sụt áp vị trí tiếp xúc là 100V, khi đó điện áp cung cấp cho phụ tải rất thấp. Cụ thể là các trường hợp tiếp xúc đồng nhôm của branchement, có nhiều trường hợp điện áp mối nối đạt 220V, do vậy điện áp đặt lên phụ tải bằng 0 (thử bằng vít thử điện cả 2 cực pha và trung tính đều đỏ).
g. Tổn thất do thiết bị cũ, lạc hậu
Các MBA, thiết bị điện, động cơ điện cũ sản xuất thời gian trước đây do công nghệ lõi thép lạc hậu nên hiệu suất rất thấp và TTĐN tăng cao.
Đối với lưới điện của Công ty ĐLTG trước đây có sử dụng các MBA hiệu XDĐ, Foster… có tổn thất rất cao, hiện nay chúng ta đã thay đổi tất cả bằng MBA thế hệ mới để giảm TTĐN.
h. Nối đất không tốt
Đối với lưới điện có hệ thống nối đất trực tiếp, nối đất lặp lại TTĐN sẽ tăng cao nếu nối đất không đảm bảo tiêu chuển qui định.
Mục đich của nối đất nhằm giữ điện áp 0 trên dây trung tính, nếu nối đất không tốt thì dây trung tính sẽ có điện áp, lúc đó điện áp trên phụ tải giảm nhưng công suất phụ tải không thay đổi, do vậy dòng điện gia tăng làm tăng TTĐN.
i. Tổn thất dòng rò
Sứ cách điện, chống sét van và các thiết bị không được kiểm tra bảo dưỡng hợp lý dẫn đến dòng rò, phóng điện qua cách điện gây TTĐN.
Đối với sứ cách điện theo qui định phải có dòng rò 25mm/kV, đối với chống sét van dòng rò không quá 10A.
j. Hành lang tuyến không đảm bảo
Việc phát hoang hành lang tuyến không thực hiện tốt, cây mọc chạm vào đường dây trần gây dòng rò hoặc sự cố cũng là nguyên nhân gây TTĐN cao.
k. Điện áp thấp dưới giới hạn cho phép
Do tiết diện dây không đảm bảo, bán kính cấp điện không hợp lý hoặc do các nấc phân áp của MBA không được điều chỉnh kịp thời. Với cùng 1 công suất cấp cho phụ tải, điện áp thấp làm tăng dòng điện phải truyền tải làm tăng TTĐN.
l. Điện áp xấu
Lệch pha điện áp, điện áp không đối xứng, méo sóng điện áp do các thành phần sóng hài bậc cao ….các thành phần dòng điện thứ tự nghịch thứ tự không và các thành phần sóng hài bậc cao sẽ gây ra những tổn thất phụ, làm nóng máy biến áp, đường dây và tăng TTĐN.
m. Hiện tượng vầng quang điện
Hiện tượng này chỉ xảy ra ở cấp điện áp 110kV trở lên.
n. Hiện tượng quá bù, vị trí và dung lượng bù không hợp lý
Khi xảy ra hiện tượng quá bù thì về trị số tuyệt đối cos sẽ giảm, do vậy dòng truyền tải trên dây dẫn tăng làm tăng TTĐN.
Vị trí đặt tụ bù không hợp lý, không đúng tâm phụ tải làm đường dây phải gánh thêm dòng công suất phản kháng từ tụ bù cấp cho phụ tải, làm tăng TTĐN.
o. Phương thức vận hành
Tính toán phương thưc vận hành chưa hợp lý dẫn đến bán kính cấp điện không tối ưu làm tăng TTĐN. Để xảy ra sự cố dẫn đến phải vận hành phương thức bất lợi, chuyển tải từ trạm biến áp xa hơn dẫn đến tăng TTĐN.
p. Chế độ sử dụng điện không hợp lý
Những phụ tải có sự chênh lệch quá lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm sẽ gây khó khăn cho vận hành và gây TTĐN cao.
Đối với khu vực nông thôn phụ tải ánh sáng sinh hoạt chỉ sử dụng vào giờ cao điểm tối, các giờ khác phụ tải rất nhỏ trong khi đó lưới trung, hạ áp, trạm biến áp vẫn hoạt động gây TTĐN cao.
Đối với các phụ tải cun cấp điện cho sản xuất thời vụ như nuôi tôm công nghiệp, xông đèn cây thanh long thì sự chênh lệch giữa phụ tải trong mùa và trái mùa rất lớn, gây bất lợi cho việc giảm TTĐN.
q. Vận hành trạm biến áp 1 pha chưa tối ưu
Đối với các MBA 1 pha có 2 cuộn dây phía hạ áp, nếu khai thác tải ở kết cấu 1 pha 3 dây sẽ làm giảm TTĐN so với kết cấu 1 pha 2 dây.
II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KỸ THUẬT - VẬN HÀNH NHẲM GIẢM TTĐN
1. Không để quá tải đường dây, MBA
Theo dõi các thông số vận hành lưới điện tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành, cải tạo lưới điện hợp lý không để quá tải đường dây, MBA trên lưới điện.
Qua kết qủa đo tải hàng quí, sau khi tổng hợp số liệu đo tải chúng ta sẽ tính toán và so sánh với thông số định mức của dây dẫn, của MBA để đánh giá tình hình mang tải. Từ đó quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dây dẫn, nâng cấp trạm biến áp hoặc cấy thêm trạm biến áp.
Căn cứ kết qủa đo tải và tình trạng vận hành các trạm 110kV, 220kV chúng ta sẽ tính toan để điều chỉnh ranh giới cấp điện phù hợp nhu cầu phụ tải và có lợi về TTĐN.
2. Thực hiện hoán chuyển các MBA non tải, đầy tải 1 cách hợp lý
Qua kết qủa đo tải định kỳ hàng quí chúng ta lập bảng phân loại :
+ MBA có tải < 30%.
+ MBA có tải từ 30% đến 50%.
+ MBA có tải > 80% nhưng nhỏ hơn 100%.
+ MBA có tải lớn hơn 100%.
Sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch hoán chuyển MBA, ưu tiên hoán chuyển trước các MBA có tải nhỏn hơn 30% và lớn hơn 100%.
Trong hoán chuyển cần lưu ý :
- Lưới hạ áp của trạm nếu cần thiết phải chuyển sang vận hành 1 pha 3 dây.
- Lưới hạ áp của trạm không thể xử lý bằng phương án cấy trạm.
- Phụ tải mùa vụ của MBA cần hoán chuyển, có thể thời điểm đo phụ tải không hoạt động dẫn đến non tải…
3. Không để các MBA vận hành lệch pha
Hàng tháng phải thực hiện đo tải từng pha của MBA :
- Đối với MBA 1 pha vận hành lưới 1 pha 3 dây : đo dòng của 2 dây pha và dòng trung tính, tránh trường hợp quá tải 1 cuộn dây nhưng tổng dòng không quá dòng định mức.
- Đối với MBA 3 pha đo dòng IA, IB, IC, IN của MBA, so sánh dòng IN bằng cách lấy (IA+ IB+ IC)/ 3. Nếu kết qủa IN lớn hơn 15% so với trung bình cộng dòng 3 pha phải thực hiện xử lý cân pha.
4. Đảm bảo vận hành phương thức tối ưu
- Thường xuyên tính toán kiểm tra đảm bảo phương thức vận hành tối ưu trên lưới điện, đặc biệt lưu ý tính toán cụ thể cho lưới có phụ tải tập trung. Trong trường hợp đưa thêm trạm biến áp 110/22kV hoặc 220/110/22kV vào vận hành phải tính toán và đưa ra ranh giới cấp điện cụ thể.
- Đảm bảo duy trì điện áp trong giới hạn cao cho phép theo qui định hiện hành và khả năng chịu đựng của thiết bị. Các trạm biến áp phân phối cần thiết phải nâng điện áp đầu cực hạ áp lên 5% so với điện áp định mức. Duy trì điện áp thanh cái 22kV ở các trạm truyền tải ở mức qui định.
5. Lắp đặt và tối ưu tụ bù công suất phản kháng
- Đảm bảo cos trung bình tại thanh cái 22kV trạm truyền tải đạt 0,98.
- Theo dõi thường xuyên cos tại các nút trên lưới trung, hạ áp, tính toán vị trí và dung lượng lắp đặt tụ bù tối ưu để quyết định lắp đặt, hoán chuyển và vận hành hợp lý các bộ tụ trên lưới nhằm giảm TTĐN.
- Trước đây chúng ta chỉ lắp tụ bù 3 pha cho các lưới hạ áp 3 pha, trong khi đặc thù lưới hạ áp lưới hạ áp 1 pha. Do vậy trong tháng 7/2010 sẽ triển khai việc lắp tụ bù hạ áp 1 pha và 3 pha công suất nhỏ. Cụ thể các chủng loại tụ như sau :
+ Tụ bù 1 pha 230V- 2,5kVAr, dòng định mức 11A.
+ Tụ bù 1 pha 230V - 5kVAr, dòng định mức 22A.
+ Tụ bù 1 pha 230V – 10kVAr, dòng định mức 44A.
+ Tụ bù 3 pha 415V – 5kVAr, dòng định mức 7A.
- Đây là các chủng loại tụ ngoài trời, lắp đặt trực tiếp tại trụ, không lắp đặt trong thùng như trước đây, do vậy phương thức thực hiện lắp đặt cụ thể như sau :
+ Tụ bù hạ áp 1 pha và 3 pha công suất nhỏ được lắp trên bass sắt, bass sắt được lắp vào giá lắp thùng tole EMIC thu hồi trong công tác khắc phục hệ thống đo đếm năm 2009, 2010. Nếu tụ lắp trên trụ hạ áp sử dụng giá lắp có code 225, nếu trụ lắp trên trụ trung áp sử dụng giá lắp có code 300.
+ Trên mỗi tụ điện khi cấp phát có sẵn đoạn dây dài 1,5m, thực hiện lắp đoạn dây này vào lưới bằng kẹp IPC 1 bulon cỡ thích hợp, phù hợp qui định kỹ thuật mới của SPC.
- Do tụ được chế tạo vận hành ngoài trời, do vậy tụ được lắp đặt trực tiếp không lắp trong tủ như các loại tụ trước đây. Cần nghiên cứu vị trí lắp tránh ảnh hưởng nhiều của tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Thực hiện đo điện áp trước và sau khi lắp tụ bù, dòng điện tụ phát ra, cos của lưới sau khi lắp tụ bù theo mẫu đính kèm. Theo dõi tổn thất trạm trước và sau khi lắp tụ bù để có cơ sở triển khai tiếp tục công tác.
Hình ảnh về tụ điện công suất nhỏ :
Kích thước tụ như sau :
Bảng kê thông số trước và sau lắp đặt :
Bản vẽ lắp đặt :
- Đối với phụ tải khách hàng có công suất từ 80kW trở lên hoặc dung lượng trạm từ 100kVA trở lên phải yêu cầu khách hàng lắp tụ bù đảm bảo cos ≥ 0,85.
6. Kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện ở trạng thái vận hành tốt
Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành : hành lang an toàn lưới điện, tiếp địa, mối nối tiếp xúc, cách điện của đường dây thiết bị…Không để các mối nối tiếp xúc (trên dây dẫn, cáp, đầu cực thiết bị…) tiếp xúc không tốt gây phát nóng dẫn đến tăng TTĐN.
7. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật vận hành
Đảm bảo lưới điện không bị sự cố để duy trì kết dây cơ bản có TTĐN thấp.
8. Thực hiện vận hành kinh tế trạm biến áp
Trường hợp TBA có 2 hay nhiều MBA vận hành son song cần xem xét vận hành kinh tế MBA, chọn thời điểm đóng cắt MBA theo đồ thị phụ tải.
Đối với khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng mà tính chất phụ tải hoạt động theo mùa vụ (trạm bơm thủy nông, xông đèn thanh long, nuôi tôm công nghiệp…), ngoài thời gian sản xuất chỉ phục vụ cho nhu cầu thắp sáng sinh hoạt thì :
- Vận động khách hàng lắp thêm trạm biến áp công suất phù hợp nhu cầu sử dụng ngoài mùa vụ.
- Cấp điện sinh hoạt bằng lưới công cộng để cắt trạm biến áp chuyên dùng khi hết mùa vụ.
9. Hạn chế các thành phần không cân bằng và sóng hài bậc cao
Thực hiện kiểm tra các phụ tải của khách hàng gây méo điện áp như các lò luyện thép, đồng..các máy hàn công suất lớn trên lưới điện. Cần kiểm tra kỹ các thông số của khách hàng lò luyện thép theo qui định của Tổng Công ty trước khi thỏa thuận đấu nối.
10. Từng bước loại dần các thiết bị không tin cậy, hiệu suất thấp, tổn thất cao
Đối với MBA của khách hàng khi lắp trên lưới yêu cầu phải đạt thông số tổn thất theo qui định của Tổng Công ty. Không đóng điện nếu MBA có thông số vượt quá mức qui định và yêu cầu khách hàng thay thế MBA khác.
11. Tính toán và quản lý TTĐN kỹ thuật
Thực hiện tính toán TTĐN kỹ thuật của từng trạm biến áp, từng đường dây, từng khu vực để quản lý, đánh giá và đề ra các biện pháp giảm TTĐN phù hợp.
-
-
23-09-2010, 11:23 #50
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
Bạn tandong1975,
Bài bạn soạn khá công phu, dùng cho công nhân kỹ thuật thì ổn. Chỉ cần công nhân kỹ thuật nắm được những vấn đề bạn đã đề cập thì tốt lắm rồi.
Ở WĐ, mở rộng thêm, Thảo Dân trao đổi với bạn mấy ý thế này nhé.
1. Trong phần tổn thất phi kỹ thuật:
Thảo Dân có đọc một vài "Chương trình giảm tổn thất điện năng" của vài Công ty Điện lực và rất lấy làm ngạc nhiên khi thực hiện thay công tơ, TU, TI định kỳ sẽ giảm được tổn thất điện năng và họ tính ra cứ thay một công tơ làm lợi được khoảng 5kWh/tháng!
Nếu điều đó là sự thật thì người của EVN chỉ việc thay công tơ là đã giảm được tổn thất chứ không cần phải đau đầu nhóc óc chi cho mệt.
Thực tế, không đủ cơ sở để khẳng định công tơ, TU,TI quá hạn thay định kỳ có sai số dương (+) hay âm (-). Người ta định ra hạn thay định kỳ 5 năm (công tơ 1 pha, TU, TI) và 2 năm (với công tơ 3 pha) là tính toán, thực nghiệm... đảm bảo việc đo đếm là công bằng. Công tơ, TU, TI quá hạn định kỳ chưa chắc đã có sai số âm.
Tóm lại, theo Thảo Dân, kết luận việc thay định kỳ hệ thống đo đếm để giảm tổn thất điện năng là không thuyết phục.
2.- Tăng TTĐN trên lưới hạ áp : Do U ở đầu cực hạ áp giảm trong khi công suất P của phụ tải không thay đổi làm I = P/U tăng, gây tăng TTĐN trên lưới hạ áp.
Thực tế, tổn thất hạ thế nói riêng và tổn thất nói chung theo sự biến thiên của điện áp vận hành là một hàm rắc rối và theo Thảo Dân biết là chưa có công thức tính tổng quát.
3.f. Do các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém
- Ví dụ thì là ví dụ, nhưng chưa sát thực tế. Nếu điện áp đặt lênmối nối lên đến 100 V thì công suất tiêu thụ tại mối nối này lớn, chắc sẽ phát nóng và đứt dây, khó có thể vận hành được.
- Trường hợp điện áp đặt vào mối nối là 220 V và điện áp đặt vào phụ tải bằng 0 là không có trong thực tế, dù ít dù nhiều điện áp đặt vào phụ tải cũng có giá trị nào đấy, dù chỉ vài Vôn. Phân tích bản chất của chỗ này chắc cần nhiều thời gian hơn.
4. Về mối quan hệ: Tiếp địa lặp lại - Tổn thất điện năng là vấn đề hay. Bạn hoặc Thảo Dân mở một mục riêng sẽ trao đổi được nhiều hơn.
Vài ý trao đổi cùng bạn.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!

markdown:
Kết quả 41 đến 50 của 118
-
16-11-2009, 02:08
[#41](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=9604#post9604)
tôi thấy mấy bác bàn nhầm chủ đề rồi,chủ đề ở đây là các yếu tố và biện pháp làm giảm tổn thất điện năng chứ.nếu biết bác nào biết thì up lên cho anh em tham khảo.
-
-
23-12-2009, 23:26
[#42](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=10824#post10824)
tổn thất điện năng được phân thành 2 dạng:
-tổn thất kĩ thuật
-tổn thất thương mại
các biện pháp làm giảm tổn thất
-đòi hỏi vốn đầu tu
ko đòi hỏi vốn đầu tu
-
29-01-2010, 18:19
[#43](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=11917#post11917)
Ở đây mình tính toán tổn hao điện áp đường dây (sụt áp-voltage drop) cho đường dây cung cấp theo:
- Điều kiện ổn định và cân bằng.
Ta có 2 cách tính toán như sau:
__* Tính toán theo lý thuyết:__
**DeltaU = (PR+QX)/U**
DeltaU% = DeltaU*100/U
Theo TC IEC 60364 thì sụt áp ko được vượt quá 4% đối với điện áp hoạt động của hệ thống.
__* Tính toán theo tiêu chuẩn:__
Theo TC AS 3018:1998 thì lại chia ra thành nhiều phương pháp tính toán sụt áp. Và độ sụt áp ko quá 5%.
Bao gồm các phương pháp sau:
- Xác định sụt áp từ hệ số mV/A.m (millivolts per ampere meter)
- Xác định sụt áp từ tổng trở mạch (circuit impedance)
**DletaU = I*L*Zc = I*L*căn bậc 2 (Rc^2+Xc^2)**
- Xác định sụt áp từ nhiệt độ hoạt động cáp.
- Xác định sụt áp từ hệ số công suất tại (load power factor).
* 1 pha:
DeltaU = I*L*(2*(Rc*cos(phi)+Xc*sin(phi)))
* 3 pha:
DeltaU = I*L*(căn bậc 2(3)*(Rc*cos(phi)+Xc*sin(phi)))
Với:
- Rc và Xc : là điện trở và điện kháng cáp trên 1 km (ohm/km) -> cái này các bạn có thể tra trong TC AS 3008.
- L : chiều dài mạch tính sụt áp.
Các bạn có thể xem thêm sách về phần tính toán sụt áp này nhé.
Chúc vui vẻ!!
-
## The Following 8 Users Say Thank You to daubu For This Useful Post:
-
30-01-2010, 08:35
[#44](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=11920#post11920) ** Tính toán theo tiêu chuẩn:*
Theo TC AS 3018:1998 thì lại chia ra thành nhiều phương pháp tính toán sụt áp. Và độ sụt áp ko quá 5%.
Sorry các bạn!!
Theo
**TC AS 3008:1998**chứ ko phải AS 3018:1998
-
## The Following 2 Users Say Thank You to daubu For This Useful Post:
-
07-09-2010, 01:48
[#45](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=37326#post37326)
Ðề: tính tổn thất trên đường dây
Bạn có TC AS 3008:1998 không? Nếu có bạn có thể cho mình xin 1 bản được không? Cảm ơn bạn nhiều.
-
07-09-2010, 07:43
[#46](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=37339#post37339)
Ðề: tính tổn thất trên đường dây
Tính tổn thất điện áp thì chi mạch lưới ra nhiều nút. Theo chiều dài dây và điện trở dây/km sẽ tính được điện trở của từng đoạn, có dòng của từng nhánh và dòng tổng thì tính ngược lại. Bài toán hơi dài.
Nếu sử dụng được PSS-ADEPT thì tốt
-
09-09-2010, 23:09
[#47](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=37987#post37987)
-
22-09-2010, 08:54
[#48](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=40137#post40137)
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
phải như thế này:
Mục tiêu giảm tổn thất trên lưới điện phân phối chịu tác động của rất nhiều yếu tố và đòi hỏi nhiều biện pháp đồng bộ. Các biện pháp quản lý, hành chính nhằm giảm tổn thất thương mại cần thực hiện song song với các nỗ lực giảm tổn thất kỹ thuật. Có thể liệt kê các biện pháp chính giảm tổn thất kỹ thuật trong lưới điện phân phối như sau:
• Tối ưu hóa các chế độ vận hành lưới điện
• Hạn chế vận hành không đối xứng
• Giảm chiều dài đường dây, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn hoặc giảm bán kính cấp
điện của các trạm biến áp
• Lắp đặt hệ thống tụ bù công suất phản kháng đảm bảo hệ số công suất cosφ
• Tăng dung lượng các máy biến áp chịu tải nặng, quá tải, lựa chọn các máy biến áp tỷ lệ tổn thất thất thấp, lõi thép làm bằng vật liệu thép tốt, lắp đặt các máy biến áp 1 pha.
Một số các biện pháp kỹ thuật cần thực hiện trong giai đoạn thiết kế-quy hoạch hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong quá trình vận hành lại là các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất và thường gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, phụ tải có đặc điểm biến động theo thời gian và tăng lên theo khu vực, do đó dung lượng thiết bị bù công suất phản kháng tại các nút sẽ luôn thay đổi chứ không bất biến. Do vậy cần phải xác định lại các vị trí lắp đặt và điều chỉnh lượng công suất bù trên 5 lưới điện khi cần thiết. Với vị trí lắp đặt và lượng công suất bù tối ưu, có thể giảm từ 5% đến 20% mức tổn thất điện năng [2]. Vận hành không đối xứng ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất nhưng việc xác định và phân tích các phương án vận hành tìm ra phương án tối ưu rất khó khăn. Tương tự như vậy, hiện nay phụ tải công nghiệp tăng lên đáng kể, thành phần sóng hài của các phụ tải loại này là nguyên nhân tăng tổn thất điện năng trong các máy biến áp. Việc phân tích, đánh giá nhằm đưa ra biện pháp giảm các tác động của sóng hài đòi hỏi những phương tiện công nghệ nhất định.
Một giải pháp công nghệ cho phép giải quyết cơ bản các vấn đề kỹ thuật trên được Tư vấn KEMA (Mỹ) kiến nghị sử dụng trong các Công ty Điện lực [6, mục 7.5.2]. Đó chính là ứng dụng phần mềm công nghệ phân tích lưới điện phân phối(Để xem liên kết trong diễn đàn này, số bài viết của bạn phải là 5 hoặc cao hơn. Hiện tại bạn có 0 bài viết..)
Phần mềm phân tích lưới điện phân phối thực hiện các tính toán tối ưu chế độ vận hành, lập các phương án xử lý trong các trường hợp sự cố, sa thải phụ tải. Sơ đồ lưới điện được mô tả theo pha và phân bố trên nền bản đồ số cho phép lập kế hoạch thời điểm xuất hiện phụ tải, tính toán các chế độlàm việc của lưới điện phân phối.
Ngoài việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật như phân tích phân bố công suất phản kháng, xác định các thành phần sóng hài, tính toán chế độ vận hành không đối xứng, giải pháp phần mềm còn cho phép tính toán lập kế hoạch giảm tổn thất trên cơ sở tối ứu hóa chế độ vận hành lưới điện. Kế hoạch giảm tổn thất điện năng có thể được xây dựng từ nhiều các 6 phương án kỹ thuật và theo lộ trình phân bổ theo thời gian. Kế hoạch cũng có thể thay đổi cập nhật phù hợp với sự biến động của phụ tải hoặc nguồn điện cung cấp.
Với các chức năng kết hợp đánh giá và phân tích độ tin cậy vận hành của lưới điện, phần mềm là công cụ hỗ trợ công tác thiết kế, quản lý vận hành hiện đại đang được sử dụng trên thế giới. Các giải pháp như quản lý sự cố (OMS-Outage Management System), ứng dụng nền bản đồ số (GIS) hay hết hợp với hệ thông thu thập và quản lý dữ liệu (SCADA) đều có thể ứng dụng cùng với phần mềm.
Nâng cao năng lực thông qua các công cụ hiện đại và đồng bộ là một trong những hướng đi tích cực nhằm đạt được mục tiêu về quản lý vận hành lưới điện phân phối. Giảm tổn thất điện năng sẽ vẫn là mục tiêu quan trọng của các công ty Điện lực. Giải pháp phần mềm phân tích lưới điện phân phối là một công cụ mạnh đang được khai thác sử dụng rất hiệu quả tại nhiều công ty Điện lực trên thế giới. Việc tiếp cận và làm chủ công nghệ là biện pháp hiệu quả giúp nâng cao năng lực của các kỹ sư thiết kế và vận hành lưới điện.
[namptc3@yahoo.com](mailto:namptc3@yahoo.com)
0933455481
-
## Những thành viên đã cảm ơn namden81 vì bài viết hữu ích:
-
22-09-2010, 10:27
[#49](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=40156#post40156)
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
Bài giảng này tớ soạn cho công nhân trên tài liệu của EVN, các bác tham khảo .
I. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG
1. Các khái niệm về tổn thất điện năng
a. Định nghĩa tổn thất điện năng
Tổn thất điện năng trên lưới điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá trình truyền tải và phân phối điện khi tải điện từ ranh giới giao nhận với các nhà máy phát điện qua lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đến các hộ tiêu thụ điện. Tổn thất điện năng còn gọi là điện năng được dùng để truyền tải và phân phối điện. Trong hệ thống điện tổn thất điện năng phụ thuộc vào đặc tính của mạch điện, lượng điện truyền tải, khả năng của hệ thống và vai trò của công tác quản lý.
b. Tổn thất điện năng kỹ thuật và tổn thất điện năng phi kỹ thuật
b.1 Tổn thất điện năng kỹ thuật
Trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy điện đến các hộ tiêu thụ điện đã diễn ra một quá trình vật lý là dòng điện khi đi qua máy biến áp, dây dẫn và các thiết bị điện trên hệ thống lưới điện đã làm phát nóng máy biến áp, dây dẫn đường dây và các thiết bị điện dẫn đến làm tiêu hao điện năng, đường dây dẫn điện cao áp từ 110kV trở lên còn có tổn thất vầng quang, dòng điện qua cáp ngầm, tụ điện còn có tổn thất do điện môi, đường dây điện đi song song với đường dây khác như dây chống sét, dây cáp bưu điện, dây truyền thanh…có tổn thất do hỗ cảm. Tiêu hao điện năng tất yếu xảy ra trong quá trình này chính là tổn thất điện năng kỹ thuật.
b.2 Tổn thất điện năng phi kỹ thuật
Tổn thất điện năng phi kỹ thuật hay còn gọi là tổn thất điện năng thương mại là do tình trạng vi phạm trong sử dụng điện như lấy cắp điện dưới nhiều hình thức (câu móc điện trực tiếp, tác động làm sai lệch mạch đo đếm điện năng, gây hư hỏng, chết cháy công tơ, các thiết bị mạch đo lường…), do chủ quan của người quản lý khi khi TU mất pha, TI, công tơ chết, cháy không xử lý, thay thế kịp thời, bỏ sót hoặc ghi sai chỉ số, do không thực hiện đúng chu kỳ kiểm định và thay thế công tơ định kỳ theo qui định của pháp lệnh đo lường, đấu nhầm, đấu sai sơ đồ đấu dây… dẫn đến điện năng bán cho khách hàng đo được qua hệ thống đo đếm thấp hơn so với điện năng khách hàng sử dụng.
2. Các biện pháp quản lý kỹ thuật - vận hành giảm TTĐN
2.1 Các nguyên nhân làm tăng tổn thất điện năng kỹ thuật
a. Quá tải dây dẫn
Với 1 tiết diện nhất định và tùy thuộc loại kim loại chế tạo dây dẫn (dây đồng, nhôm, hợp kim) có 1 thông số nhất định về dòng điện tải. Nếu dây dẫn vận hành với dòng điện dưới mức định mức qui định như trên thì nhiệt độ do dây dẫn phát ra sẽ nhanh chóng được tản nhiệt qua không khí hoặc môi trường khác (đất, nước, gió..). Ta biết rằng tổn thất trên dây dẫn được tính theo công thức :
Trong đó r là điện trở dây dẫn, I là dòng điện trên dây dẫn. Tuy nhiên r thay đổi theo nhiệt độ qua công thức
Do đó khi nhiệt độ gia tăng do dòng điện I tăng thì rt sẽ gia tăng làm làm tăng tổn thất P trên đường dây. là hệ số tăng điện trở do nhiệt độ, hệ số này phụ thuộc loại kim loại làm dây dẫn như sau :
- Dây nhôm lõi thép, thông thường = 0,00403 1/0C.
- Dây hợp kim nhôm = 0,0036 1/0C.
- Dây đồng = 0,00393 1/0C.
b. Không cân bằng pha
Tình trạng không cân bằng pha sẽ làm tăng TTĐN trên dây trung tính, dây pha và làm tăng TTĐN trong MBA, việc mất cân bằng pha này cũng có thể gây quá tải ở pha có dòng điện lớn.
Đối với lưới trung, hạ áp khu vực miền Nam đều áp dụng kết cấu lưới 3 pha 4 dây cho lưới 3 pha và hầu hết lưới 1 pha 2 dây cho lưới 1 pha, trong kết cấu lưới này chế độ trung tính nối đất là bắt buộc để duy trì điện áp 0 trên dây trung tính.
Ở chế độ làm việc cân bằng (dòng trên 3 dây pha bằng nhau), dòng trung tính bằng không và điện áp trên dây trung tính bằng 0 :
Trường hợp IA, IB, IC không bằng nhau thì IN khác không, nghĩa là có dòng trên dây trung tính, dòng này tạo điện áp UN trên dây trung tính khác 0.
Như vậy ở trường hợp cân bằng pha thì trong lưới 3 pha chỉ có tổn thất điện năng trên 3 dây pha, dây trung tính không có tổn thất điện năng. Đối với lưới hạ áp 1 pha 2 dây thì dòng dây pha và dòng trung tính bằng nhau, như vậy tổn thất điện năng sẽ có trên dây pha và dây trung tính.
Hiện nay các MBA 1 pha đều có sẵn 4 cực đấu dây cho 2 cuộn dây hạ áp, thông thường ta đấu song song 2 cuộn dây này để vận hành nhằm tăng khả năng tải của MBA cho 2 cuộn dây, song việc này làm tăng tổn thất điện năng trên dây trung tính. Do vậy hiện nay ta đang áp dụng lưới hạ áp 1 pha 3 dây, lưới này có ưu điểm :
+ 2 dây pha vận hành với điện áp như nhau, chỉ khác góc pha, điều này không có ý nghĩa đối với phụ tải 1 pha.
+ Dây trung tính trực tiếp nối đất, đồng nghĩa với có điện áp 0 ở chế độ vận hành cân bằng 2 cuộn hạ áp. Nếu 2 cuộn hạ áp có dòng điện không cân bằng thì vẫn có điện áp trên dây trung tính, dù nhỏ.
+ Ở chế độ cân bằng 2 cuộn hạ áp thì không có tổn thất trên dây trung tính, khi 2 cuộn hạ áp mất cân bằng mới có tổn thất trên dây này, tuy vậy tổn thất này không lớn hơn trường hợp đấu song song 2 cuộn hạ áp.
c. Quá tải máy biến áp
Máy biến áp vận hành quá tải do dòng điện tăng cao làm phát nóng cuộn dây và dầu cách điện của máy dẫn đến tăng TTĐN trên MBA đồng thời gây sụt áp và làm tăng TTĐN trên lưới điện phía hạ áp.
- Dòng điện tăng cao : Mỗi MBA có 1 dòng định mức nhất định để cung cấp cho phụ tải 1 công suất nhất định, khi số lượng phụ tải gia tăng thì MBA sẽ bị quá tải công suất định mức. MBA được phép quá tải nhưng với thời gian nhất định như sau :
+ Trong trường hợp sự cố thì MBA được phép quá tải theo dòng điện 30% (120 phút), 45% (80 phút), 60% (45 phút), 75% (20 phút), 100% (10 phút).
- Phát nóng cuộn dây : Bình thường MBA dầu hoạt động thì nhiệt độ cao nhất ở lớp trên cùng không quá 900C, ở nhiệt độ này dầu sẽ truyền nhiệt ra cánh tản nhiệt và đối lưu không khí bên ngoài sẽ làm giảm nhiệt độ MBA. Khi MBA bị quá tải, do tổn thất P trong cuộn dây MBA tăng cao làm dầu nóng hơn mức bình thường, sự đối lưu nhiệt độ không theo kịp độ tăng nhiệt cuộn dây.
- Gây sụt áp : Khi MBA bị quá tải thì I tăng cao, sụt áp U = r.I trong cuộn dây MBA tăng làm giảm điện áp ở đầu cực ra MBA.
- Tăng TTĐN trên lưới hạ áp : Do U ở đầu cực hạ áp giảm trong khi công suất P của phụ tải không thay đổi làm I = P/U tăng, gây tăng TTĐN trên lưới hạ áp.
d. Non tải MBA
MBA vận hành non tải hoặc không tải thì tổn hao không tải lớn hơn so với điện năng sử dụng, mặt khác với phụ tải nhỏ thì các TI đo đếm lắp đặt với công suất định mức sẽ làm cho thiết bị đo điện năng hoạt động thiếu chính xác dẫn đến TTĐN tăng cao. Chưa kể việc MBA non tải hoặc không tải có cos rất thấp, ảnh hưởng xấu đến cos của hệ thống.
e. Hệ số cos thấp
Do phụ tải có hệ số cos thấp, thực hiện lắp đặt và vận hành tụ bù không phù hợp gây cos thấp trên lưới điện. Cos thấp dẫn đến cần tăng dòng điện truyền tải công suất phản kháng do đó làm tăng dòng điện truyền tải của hệ thống và làm tăng TTĐN.
Như ta đã biết công suất của phụ tải P = U.I.cos, trong đó P và U xem như không đổi, nếu phụ tải có cos thấp thì I phải gia tăng để P không đổi. Khi I gia tăng thì tổn thất điện năng truyền tải trên đường dây cũng tăng theo.
f. Do các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém
Khi các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém sẽ làm tăng điện trở R của vị trí tiếp xúc. R tăng làm tăng nhiệt độ tại điểm tiếp xúc, nhiệt độ tăng tiếp tục ảnh hưởng đến R, do vậy tổn thất điện năng gia tăng.
Trên lưới điện hiện nay có các điểm tiếp xúc của thiết bị như sau : tiếp điểm recloser, LBS, LTD, FCO, DS…và các điểm tiếp xúc của mối nối chịu sức căng, mối nối lèo, mối nối rẽ nhánh. Thông thường các vị trí tiếp xúc này có điện trở giá trị khoảng vài phần triệu ohm (), khi tiếp xúc kém thì điện trở vị trí tiếp xúc tăng lên.
Ví dụ với đường dây AV50 có dòng 100A, nếu điện trở tiếp xúc của mối nối là 1 thì sụt áp vị trí tiếp xúc là 100V, khi đó điện áp cung cấp cho phụ tải rất thấp. Cụ thể là các trường hợp tiếp xúc đồng nhôm của branchement, có nhiều trường hợp điện áp mối nối đạt 220V, do vậy điện áp đặt lên phụ tải bằng 0 (thử bằng vít thử điện cả 2 cực pha và trung tính đều đỏ).
g. Tổn thất do thiết bị cũ, lạc hậu
Các MBA, thiết bị điện, động cơ điện cũ sản xuất thời gian trước đây do công nghệ lõi thép lạc hậu nên hiệu suất rất thấp và TTĐN tăng cao.
Đối với lưới điện của Công ty ĐLTG trước đây có sử dụng các MBA hiệu XDĐ, Foster… có tổn thất rất cao, hiện nay chúng ta đã thay đổi tất cả bằng MBA thế hệ mới để giảm TTĐN.
h. Nối đất không tốt
Đối với lưới điện có hệ thống nối đất trực tiếp, nối đất lặp lại TTĐN sẽ tăng cao nếu nối đất không đảm bảo tiêu chuển qui định.
Mục đich của nối đất nhằm giữ điện áp 0 trên dây trung tính, nếu nối đất không tốt thì dây trung tính sẽ có điện áp, lúc đó điện áp trên phụ tải giảm nhưng công suất phụ tải không thay đổi, do vậy dòng điện gia tăng làm tăng TTĐN.
i. Tổn thất dòng rò
Sứ cách điện, chống sét van và các thiết bị không được kiểm tra bảo dưỡng hợp lý dẫn đến dòng rò, phóng điện qua cách điện gây TTĐN.
Đối với sứ cách điện theo qui định phải có dòng rò 25mm/kV, đối với chống sét van dòng rò không quá 10A.
j. Hành lang tuyến không đảm bảo
Việc phát hoang hành lang tuyến không thực hiện tốt, cây mọc chạm vào đường dây trần gây dòng rò hoặc sự cố cũng là nguyên nhân gây TTĐN cao.
k. Điện áp thấp dưới giới hạn cho phép
Do tiết diện dây không đảm bảo, bán kính cấp điện không hợp lý hoặc do các nấc phân áp của MBA không được điều chỉnh kịp thời. Với cùng 1 công suất cấp cho phụ tải, điện áp thấp làm tăng dòng điện phải truyền tải làm tăng TTĐN.
l. Điện áp xấu
Lệch pha điện áp, điện áp không đối xứng, méo sóng điện áp do các thành phần sóng hài bậc cao ….các thành phần dòng điện thứ tự nghịch thứ tự không và các thành phần sóng hài bậc cao sẽ gây ra những tổn thất phụ, làm nóng máy biến áp, đường dây và tăng TTĐN.
m. Hiện tượng vầng quang điện
Hiện tượng này chỉ xảy ra ở cấp điện áp 110kV trở lên.
n. Hiện tượng quá bù, vị trí và dung lượng bù không hợp lý
Khi xảy ra hiện tượng quá bù thì về trị số tuyệt đối cos sẽ giảm, do vậy dòng truyền tải trên dây dẫn tăng làm tăng TTĐN.
Vị trí đặt tụ bù không hợp lý, không đúng tâm phụ tải làm đường dây phải gánh thêm dòng công suất phản kháng từ tụ bù cấp cho phụ tải, làm tăng TTĐN.
o. Phương thức vận hành
Tính toán phương thưc vận hành chưa hợp lý dẫn đến bán kính cấp điện không tối ưu làm tăng TTĐN. Để xảy ra sự cố dẫn đến phải vận hành phương thức bất lợi, chuyển tải từ trạm biến áp xa hơn dẫn đến tăng TTĐN.
p. Chế độ sử dụng điện không hợp lý
Những phụ tải có sự chênh lệch quá lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm sẽ gây khó khăn cho vận hành và gây TTĐN cao.
Đối với khu vực nông thôn phụ tải ánh sáng sinh hoạt chỉ sử dụng vào giờ cao điểm tối, các giờ khác phụ tải rất nhỏ trong khi đó lưới trung, hạ áp, trạm biến áp vẫn hoạt động gây TTĐN cao.
Đối với các phụ tải cun cấp điện cho sản xuất thời vụ như nuôi tôm công nghiệp, xông đèn cây thanh long thì sự chênh lệch giữa phụ tải trong mùa và trái mùa rất lớn, gây bất lợi cho việc giảm TTĐN.
q. Vận hành trạm biến áp 1 pha chưa tối ưu
Đối với các MBA 1 pha có 2 cuộn dây phía hạ áp, nếu khai thác tải ở kết cấu 1 pha 3 dây sẽ làm giảm TTĐN so với kết cấu 1 pha 2 dây.
II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KỸ THUẬT - VẬN HÀNH NHẲM GIẢM TTĐN
1. Không để quá tải đường dây, MBA
Theo dõi các thông số vận hành lưới điện tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành, cải tạo lưới điện hợp lý không để quá tải đường dây, MBA trên lưới điện.
Qua kết qủa đo tải hàng quí, sau khi tổng hợp số liệu đo tải chúng ta sẽ tính toán và so sánh với thông số định mức của dây dẫn, của MBA để đánh giá tình hình mang tải. Từ đó quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dây dẫn, nâng cấp trạm biến áp hoặc cấy thêm trạm biến áp.
Căn cứ kết qủa đo tải và tình trạng vận hành các trạm 110kV, 220kV chúng ta sẽ tính toan để điều chỉnh ranh giới cấp điện phù hợp nhu cầu phụ tải và có lợi về TTĐN.
2. Thực hiện hoán chuyển các MBA non tải, đầy tải 1 cách hợp lý
Qua kết qủa đo tải định kỳ hàng quí chúng ta lập bảng phân loại :
+ MBA có tải < 30%.
+ MBA có tải từ 30% đến 50%.
+ MBA có tải > 80% nhưng nhỏ hơn 100%.
+ MBA có tải lớn hơn 100%.
Sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch hoán chuyển MBA, ưu tiên hoán chuyển trước các MBA có tải nhỏn hơn 30% và lớn hơn 100%.
Trong hoán chuyển cần lưu ý :
- Lưới hạ áp của trạm nếu cần thiết phải chuyển sang vận hành 1 pha 3 dây.
- Lưới hạ áp của trạm không thể xử lý bằng phương án cấy trạm.
- Phụ tải mùa vụ của MBA cần hoán chuyển, có thể thời điểm đo phụ tải không hoạt động dẫn đến non tải…
3. Không để các MBA vận hành lệch pha
Hàng tháng phải thực hiện đo tải từng pha của MBA :
- Đối với MBA 1 pha vận hành lưới 1 pha 3 dây : đo dòng của 2 dây pha và dòng trung tính, tránh trường hợp quá tải 1 cuộn dây nhưng tổng dòng không quá dòng định mức.
- Đối với MBA 3 pha đo dòng IA, IB, IC, IN của MBA, so sánh dòng IN bằng cách lấy (IA+ IB+ IC)/ 3. Nếu kết qủa IN lớn hơn 15% so với trung bình cộng dòng 3 pha phải thực hiện xử lý cân pha.
4. Đảm bảo vận hành phương thức tối ưu
- Thường xuyên tính toán kiểm tra đảm bảo phương thức vận hành tối ưu trên lưới điện, đặc biệt lưu ý tính toán cụ thể cho lưới có phụ tải tập trung. Trong trường hợp đưa thêm trạm biến áp 110/22kV hoặc 220/110/22kV vào vận hành phải tính toán và đưa ra ranh giới cấp điện cụ thể.
- Đảm bảo duy trì điện áp trong giới hạn cao cho phép theo qui định hiện hành và khả năng chịu đựng của thiết bị. Các trạm biến áp phân phối cần thiết phải nâng điện áp đầu cực hạ áp lên 5% so với điện áp định mức. Duy trì điện áp thanh cái 22kV ở các trạm truyền tải ở mức qui định.
5. Lắp đặt và tối ưu tụ bù công suất phản kháng
- Đảm bảo cos trung bình tại thanh cái 22kV trạm truyền tải đạt 0,98.
- Theo dõi thường xuyên cos tại các nút trên lưới trung, hạ áp, tính toán vị trí và dung lượng lắp đặt tụ bù tối ưu để quyết định lắp đặt, hoán chuyển và vận hành hợp lý các bộ tụ trên lưới nhằm giảm TTĐN.
- Trước đây chúng ta chỉ lắp tụ bù 3 pha cho các lưới hạ áp 3 pha, trong khi đặc thù lưới hạ áp lưới hạ áp 1 pha. Do vậy trong tháng 7/2010 sẽ triển khai việc lắp tụ bù hạ áp 1 pha và 3 pha công suất nhỏ. Cụ thể các chủng loại tụ như sau :
+ Tụ bù 1 pha 230V- 2,5kVAr, dòng định mức 11A.
+ Tụ bù 1 pha 230V - 5kVAr, dòng định mức 22A.
+ Tụ bù 1 pha 230V – 10kVAr, dòng định mức 44A.
+ Tụ bù 3 pha 415V – 5kVAr, dòng định mức 7A.
- Đây là các chủng loại tụ ngoài trời, lắp đặt trực tiếp tại trụ, không lắp đặt trong thùng như trước đây, do vậy phương thức thực hiện lắp đặt cụ thể như sau :
+ Tụ bù hạ áp 1 pha và 3 pha công suất nhỏ được lắp trên bass sắt, bass sắt được lắp vào giá lắp thùng tole EMIC thu hồi trong công tác khắc phục hệ thống đo đếm năm 2009, 2010. Nếu tụ lắp trên trụ hạ áp sử dụng giá lắp có code 225, nếu trụ lắp trên trụ trung áp sử dụng giá lắp có code 300.
+ Trên mỗi tụ điện khi cấp phát có sẵn đoạn dây dài 1,5m, thực hiện lắp đoạn dây này vào lưới bằng kẹp IPC 1 bulon cỡ thích hợp, phù hợp qui định kỹ thuật mới của SPC.
- Do tụ được chế tạo vận hành ngoài trời, do vậy tụ được lắp đặt trực tiếp không lắp trong tủ như các loại tụ trước đây. Cần nghiên cứu vị trí lắp tránh ảnh hưởng nhiều của tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Thực hiện đo điện áp trước và sau khi lắp tụ bù, dòng điện tụ phát ra, cos của lưới sau khi lắp tụ bù theo mẫu đính kèm. Theo dõi tổn thất trạm trước và sau khi lắp tụ bù để có cơ sở triển khai tiếp tục công tác.
Hình ảnh về tụ điện công suất nhỏ :
Kích thước tụ như sau :
Bảng kê thông số trước và sau lắp đặt :
Bản vẽ lắp đặt :
- Đối với phụ tải khách hàng có công suất từ 80kW trở lên hoặc dung lượng trạm từ 100kVA trở lên phải yêu cầu khách hàng lắp tụ bù đảm bảo cos ≥ 0,85.
6. Kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện ở trạng thái vận hành tốt
Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành : hành lang an toàn lưới điện, tiếp địa, mối nối tiếp xúc, cách điện của đường dây thiết bị…Không để các mối nối tiếp xúc (trên dây dẫn, cáp, đầu cực thiết bị…) tiếp xúc không tốt gây phát nóng dẫn đến tăng TTĐN.
7. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật vận hành
Đảm bảo lưới điện không bị sự cố để duy trì kết dây cơ bản có TTĐN thấp.
8. Thực hiện vận hành kinh tế trạm biến áp
Trường hợp TBA có 2 hay nhiều MBA vận hành son song cần xem xét vận hành kinh tế MBA, chọn thời điểm đóng cắt MBA theo đồ thị phụ tải.
Đối với khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng mà tính chất phụ tải hoạt động theo mùa vụ (trạm bơm thủy nông, xông đèn thanh long, nuôi tôm công nghiệp…), ngoài thời gian sản xuất chỉ phục vụ cho nhu cầu thắp sáng sinh hoạt thì :
- Vận động khách hàng lắp thêm trạm biến áp công suất phù hợp nhu cầu sử dụng ngoài mùa vụ.
- Cấp điện sinh hoạt bằng lưới công cộng để cắt trạm biến áp chuyên dùng khi hết mùa vụ.
9. Hạn chế các thành phần không cân bằng và sóng hài bậc cao
Thực hiện kiểm tra các phụ tải của khách hàng gây méo điện áp như các lò luyện thép, đồng..các máy hàn công suất lớn trên lưới điện. Cần kiểm tra kỹ các thông số của khách hàng lò luyện thép theo qui định của Tổng Công ty trước khi thỏa thuận đấu nối.
10. Từng bước loại dần các thiết bị không tin cậy, hiệu suất thấp, tổn thất cao
Đối với MBA của khách hàng khi lắp trên lưới yêu cầu phải đạt thông số tổn thất theo qui định của Tổng Công ty. Không đóng điện nếu MBA có thông số vượt quá mức qui định và yêu cầu khách hàng thay thế MBA khác.
11. Tính toán và quản lý TTĐN kỹ thuật
Thực hiện tính toán TTĐN kỹ thuật của từng trạm biến áp, từng đường dây, từng khu vực để quản lý, đánh giá và đề ra các biện pháp giảm TTĐN phù hợp.
-
-
23-09-2010, 11:23
[#50](showthread.php?t=163&s=272310416d7bdebf4e0f753e36ba4326&p=40390#post40390)
Ðề: Biện pháp nào để giảm tổn thất ???
Bạn tandong1975,
Bài bạn soạn khá công phu, dùng cho công nhân kỹ thuật thì ổn. Chỉ cần công nhân kỹ thuật nắm được những vấn đề bạn đã đề cập thì tốt lắm rồi.
Ở WĐ, mở rộng thêm, Thảo Dân trao đổi với bạn mấy ý thế này nhé.
1. Trong phần tổn thất phi kỹ thuật:
Thảo Dân có đọc một vài "Chương trình giảm tổn thất điện năng" của vài Công ty Điện lực và rất lấy làm ngạc nhiên khi thực hiện thay công tơ, TU, TI định kỳ sẽ giảm được tổn thất điện năng và họ tính ra cứ thay một công tơ làm lợi được khoảng 5kWh/tháng!
Nếu điều đó là sự thật thì người của EVN chỉ việc thay công tơ là đã giảm được tổn thất chứ không cần phải đau đầu nhóc óc chi cho mệt.
Thực tế, không đủ cơ sở để khẳng định công tơ, TU,TI quá hạn thay định kỳ có sai số dương (+) hay âm (-). Người ta định ra hạn thay định kỳ 5 năm (công tơ 1 pha, TU, TI) và 2 năm (với công tơ 3 pha) là tính toán, thực nghiệm... đảm bảo việc đo đếm là công bằng. Công tơ, TU, TI quá hạn định kỳ chưa chắc đã có sai số âm.
Tóm lại, theo Thảo Dân, kết luận việc thay định kỳ hệ thống đo đếm để giảm tổn thất điện năng là không thuyết phục.
2.- Tăng TTĐN trên lưới hạ áp : Do U ở đầu cực hạ áp giảm trong khi công suất P của phụ tải không thay đổi làm I = P/U tăng, gây tăng TTĐN trên lưới hạ áp.
Thực tế, tổn thất hạ thế nói riêng và tổn thất nói chung theo sự biến thiên của điện áp vận hành là một hàm rắc rối và theo Thảo Dân biết là chưa có công thức tính tổng quát.
3.f. Do các điểm tiếp xúc và mối nối tiếp xúc kém
- Ví dụ thì là ví dụ, nhưng chưa sát thực tế. Nếu điện áp đặt lênmối nối lên đến 100 V thì công suất tiêu thụ tại mối nối này lớn, chắc sẽ phát nóng và đứt dây, khó có thể vận hành được.
- Trường hợp điện áp đặt vào mối nối là 220 V và điện áp đặt vào phụ tải bằng 0 là không có trong thực tế, dù ít dù nhiều điện áp đặt vào phụ tải cũng có giá trị nào đấy, dù chỉ vài Vôn. Phân tích bản chất của chỗ này chắc cần nhiều thời gian hơn.
4. Về mối quan hệ: Tiếp địa lặp lại - Tổn thất điện năng là vấn đề hay. Bạn hoặc Thảo Dân mở một mục riêng sẽ trao đổi được nhiều hơn.
Vài ý trao đổi cùng bạn.
**Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!**

Cache-Control: private

Pragma: private

Vary: User-Agent


text:
Sau khi nghiên cứu Văn bản số 337/TTĐT-BĐ ngày 27/5/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về giám sát thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đều không quy định một cá nhân được giám sát thi công bao nhiêu công trình cho chủ đầu tư trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 88 của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Với quy định trên, người giám sát thi công xây dựng phải có mặt tại công trình để theo dõi, kiểm tra phòng ngừa những sai phạm trong quá trình thi công chứ không phải chỉ có mặt tại thời điểm nghiệm thu. Để thực hiện được như vậy thì người giám sát thi công xây dựng không thể cùng một lúc có thể giám sát nhiều công trình.
2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng: “Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình”. Như vậy, việc nhà thầu giám sát không lập nhật ký giám sát không thể coi là hành vi vi phạm quy định giám sát thi công xây dựng nên Thanh tra tỉnh không thể thu hồi toàn bộ chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công.
3. Đối với thắc mắc về việc viết hoá đơn thuế giá trị gia tăng đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi tới Bộ Tài chính để giải đáp.

markdown: **Sau khi nghiên cứu Văn bản số 337/TTĐT-BĐ ngày 27/5/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về giám sát thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:** **1. **Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đều không quy định một cá nhân được giám sát thi công bao nhiêu công trình cho chủ đầu tư trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 88 của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Với quy định trên, người giám sát thi công xây dựng phải có mặt tại công trình để theo dõi, kiểm tra phòng ngừa những sai phạm trong quá trình thi công chứ không phải chỉ có mặt tại thời điểm nghiệm thu. Để thực hiện được như vậy thì người giám sát thi công xây dựng không thể cùng một lúc có thể giám sát nhiều công trình. **2.** Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng: “Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình”. Như vậy, việc nhà thầu giám sát không lập nhật ký giám sát không thể coi là hành vi vi phạm quy định giám sát thi công xây dựng nên Thanh tra tỉnh không thể thu hồi toàn bộ chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công. **3. **Đối với thắc mắc về việc viết hoá đơn thuế giá trị gia tăng đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi tới Bộ Tài chính để giải đáp.

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Cache-Control: max-age=600, private, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding


text:
Diễn văn Gettysburg huyền thoại
Bài diễn văn Gettysburg huyền thoại
của Abraham
Lincoln
ngày 19.11.1863
Nguyễn
Xuân Xanh
Abraham Lincoln
(1809 – 1865)
Dưới đây là bài diễn văn nổi tiếng, có lẽ nổi tiếng nhất của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln, mà ông đã đọc trong buổi lễ khánh thành Nghĩa trang quốc gia Gettysburg ngày 19.11.1863, tức 144 năm trước đây. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc (1861–1865), trận chiến xung quanh thành phố Gettysburg thuộc bang Pennsilvania vào tháng 7 năm đó có lẽ là đẫm máu nhất và được xem như khúc quanh cho cuộc chiến.
Bài diễn văn tuy ngắn ngủi nhưng đã toát ra tinh thần trách nhiệm cao cả nhất của những người còn sống đối với sự nghiệp dân tộc mà biết bao chiến sĩ đã ngã xuống. Nó khẳng định lại lý tưởng Tự do, Bình đẳng đã được viết trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
Gettysburg đã trở thành cái tên rất nổi tiếng trong lịch sử Mỹ. Một vị lãnh đạo của một quốc gia lớn châu Á mấy năm trước trong chuyến công du tại Hoa Kỳ đã xin cho ông được đi thăm địa danh này. Ông coi đấy là một phần văn hóa không thể thiếu của chương trình thăm nước Mỹ.
Những ngày gần đây một số báo chí Mỹ đưa tin, hai tấm ảnh vừa được tìm thấy trong thư viện quốc gia (Congress library) có thể là của Abraham Lincoln lúc trước khi ông đọc diễn văn. Cho đến nay chỉ có một tấm ảnh duy nhất còn lưu lại của ông chụp chung với đám đông sau khi đọc diễn văn. Cuộc thảo luận còn tiếp diễn về hai tấm ảnh mới này.
Sau đây là nguyên văn của Bài diễn văn:
Diễn văn Gettysburg
Abraham Lincoln
Tám mươi bảy năm trước ông cha chúng ta đã khai sinh ra trên lục địa này một quốc gia mới, được thai nghén trong Tự do, và sống hiến dâng cho lý tưởng được đề ra, rằng tất cả mọi người được tạo hóa sinh ra bình đẳng.
Giờ đây chúng ta bị lâm vào một cuộc nội chiến lớn, thử thách xem quốc gia này, hay bất cứ quốc gia nào được thai nghén và sống hiến dâng như thế, có thể tồn tại được lâu dài hay không. Chúng ta gặp nhau trên một chiến trường lớn của cuộc chiến này. Chúng ta đến để hiến dâng một phần đất nhỏ của chiến trường này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã để lại mạng sống mình tại đây, để cho quốc gia này có thể tồn tại. Tất cả đều phù hợp và chính đáng để chúng ta làm việc này.
Tuy nhiên, theo một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể hiến dâng – không thể tôn phong – không thể thánh hóa – miếng đất này. Chính những con người dũng cảm đã chiến đấu tại đây, dù còn sống hay đã chết, đã làm thiêng liêng nó, vượt xa khả năng kém cỏi của chúng ta để thêm hay bớt đi điều gì cho nó. Thế giới sẽ ít chú ý, hay nhớ lâu những gì chúng ta nói ở đây, nhưng sẽ không bao giờ quên điều gì họ đã làm ở đây. Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý. Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những người chết được vinh danh này chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài – rằng quốc gia này, dưới ơn trên của Chúa, sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do – và rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân, sẽ không biến mất khỏi trái đất này.
Bản dịch : Nguyễn Xuân Xanh
(Xin cám
ơn Diễn Đàn và anh
Bùi Văn Nam Sơn
về nhiều cải thiện quý báu trong bản dịch.)
Minh họa cuộc chiến tại Gettysburg
The Gettysburg address
Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.
But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

markdown:
# Diễn văn Gettysburg huyền thoại
#
Bài diễn văn Gettysburg huyền thoại
của Abraham
Lincoln
ngày 19.11.1863
### Nguyễn
Xuân Xanh
Abraham Lincoln
(1809 – 1865)
*Dưới đây là
bài diễn văn nổi tiếng, có lẽ nổi tiếng
nhất của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln, mà ông
đã đọc trong buổi lễ khánh thành
Nghĩa trang quốc gia Gettysburg ngày 19.11.1863, tức 144
năm trước đây. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc
(* *1861–1865)* *,
trận chiến xung quanh thành phố Gettysburg thuộc bang
Pennsilvania vào tháng 7 năm đó có lẽ
là đẫm máu nhất và được xem như khúc
quanh cho cuộc chiến.* * Bài diễn văn tuy
ngắn ngủi nhưng đã toát ra tinh thần trách
nhiệm cao cả nhất của những người còn sống đối
với sự nghiệp dân tộc mà biết bao chiến sĩ
đã ngã xuống. Nó khẳng định lại lý
tưởng Tự do, Bình đẳng đã được viết
trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. *
* Gettysburg đã trở
thành cái tên rất nổi tiếng trong lịch sử
Mỹ. Một vị lãnh đạo của một quốc gia lớn châu
Á mấy năm trước trong chuyến công du tại Hoa
Kỳ đã xin cho ông được đi thăm địa danh này.
Ông coi đấy là một phần văn hóa không
thể thiếu của chương trình thăm nước Mỹ. *
* Những ngày gần
đây một số báo chí Mỹ đưa tin, hai
tấm ảnh vừa được tìm thấy trong thư viện quốc
gia (Congress library) có thể là của Abraham
Lincoln lúc trước khi ông đọc diễn văn. Cho đến
nay chỉ có một tấm ảnh duy nhất còn lưu lại
của ông chụp chung với đám đông sau khi
đọc diễn văn. Cuộc thảo luận còn tiếp diễn về
hai tấm ảnh mới này.* *Sau đây là nguyên văn của Bài diễn
văn:*
# Diễn văn Gettysburg
### Abraham Lincoln
Tám mươi bảy năm trước ông cha chúng ta đã khai sinh ra trên lục địa này một quốc gia mới, được thai nghén trong Tự do, và sống hiến dâng cho lý tưởng được đề ra, rằng tất cả mọi người được tạo hóa sinh ra bình đẳng.
Giờ đây chúng ta bị lâm vào một cuộc nội chiến lớn, thử thách xem quốc gia này, hay bất cứ quốc gia nào được thai nghén và sống hiến dâng như thế, có thể tồn tại được lâu dài hay không. Chúng ta gặp nhau trên một chiến trường lớn của cuộc chiến này. Chúng ta đến để hiến dâng một phần đất nhỏ của chiến trường này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã để lại mạng sống mình tại đây, để cho quốc gia này có thể tồn tại. Tất cả đều phù hợp và chính đáng để chúng ta làm việc này.
Tuy nhiên, theo một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể hiến dâng – không thể tôn phong – không thể thánh hóa – miếng đất này. Chính những con người dũng cảm đã chiến đấu tại đây, dù còn sống hay đã chết, đã làm thiêng liêng nó, vượt xa khả năng kém cỏi của chúng ta để thêm hay bớt đi điều gì cho nó. Thế giới sẽ ít chú ý, hay nhớ lâu những gì chúng ta nói ở đây, nhưng sẽ không bao giờ quên điều gì họ đã làm ở đây. Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý. Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những người chết được vinh danh này chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài – rằng quốc gia này, dưới ơn trên của Chúa, sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do – và rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân, sẽ không biến mất khỏi trái đất này.
### Bản dịch : Nguyễn Xuân Xanh
### (Xin cám
ơn Diễn Đàn và anh
Bùi Văn Nam Sơn
về nhiều cải thiện quý báu trong bản dịch.)
![ gettysbury](http://www.diendan.org/dich-thuat/dien-van-gettysburg/gettysburg.jpg)
Minh họa cuộc chiến tại Gettysburg
# The Gettysburg address
Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.
But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
### Abraham Lincoln
### 19.11.1863
###
Source:
*Collected Works of Abraham Lincoln*, edited
by Roy P. Basler.
|
|

Server: Zope/(2.13.13, python 2.6.8, linux3) ZServer/1.1

Cache-Control: max-age=0, must-revalidate, private

Content-Language: vi

Via: 1.0 www.diendan.org


text:
Ngày nay đối với các công ty, cá nhân cho thuê xe tự lái thì việc xác định vị trí xe, tình trạng của xe là việc vô...
Giải pháp ứng dụng GPS cho taxi cung cấp cho khách hàng dịch vụ xử lý dữ liệu tổng thể thay vì chỉ theo dõi phương tiện thuần...
Theo quy định bắt buộc tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGTVT ban hành kèm theo QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA...
Các tính năng nổi bật của giải pháp: - Tự động bật lời chào khi có khách lên xuống xe - Kết nối với bảng điện tử trên xe: thông...
Hệ thống này áp dụng để giám sát phương tiện cho các đơn vị vận hành máy móc công nghiệp, nông nghiệp ( máy ủi , máy xúc,...
Ngày nay, việc sử dụng hộp đen trong việc quản lý, điều hành xe khách là điều cần thiết. Mục tiêu trước mắt là hạn chế tình trạng...

markdown:
Hệ thống Định vị Toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System - GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh.
GPS hiện tại gồm 3 phần chính: phần không gian, kiểm soát và sử dụng. Không quân Hoa Kỳ phát triển, bảo trì và vận hành các phần không gian và kiểm soát. Các vệ tinh GPS truyền tín hiệu từ không gian, và các máy thu GPS sử dụng các tín hiệu này để tính toán vị trí trong không gian 3 chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao) và thời gian hiện tại.

Server: nginx

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Content-Encoding: x-gzip

X-Content-Encoded-By: Joomla! 1.5

Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: ja_sanidineii_light_tpl=ja_sanidineii_light; expires=Mon, 14-Nov-2016 22:02:22 GMT; Max-Age=30672000; path=/


text:
/1
Báo cáo tài liệu này
Đề cương ôn tập Ngữn văn 8 học kì I
Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2424|Tải về: 9
Chuyên mục:
Câu hỏi ôn tập Ngữ văn 8 kì I I.Văn học 1.Kể tên tác phẩm, tác giả của các truyên kí VN đẵ học ở kì I? 2.Kể tên tác phẩm, tác giả của truyện nước ngoài đã học ở kì I? 3.Cảm nhận của em về số phận và phẩm chất của các nhân vật: -Bé Hồng trong "Những ngày thơ ấu " của Nguyên Hồng. -Lão Hạc trong truyệ

markdown:
/1
Báo cáo tài liệu này
# Đề cương ôn tập Ngữn văn 8 học kì I
Upload:
[BuiDucNang.dokovn](/user/BuiDucNang.dokovn)|Ngày: 10/11/2012|Lượt
xem: 2424|Tải về: 9
Chuyên mục:
Câu hỏi ôn tập Ngữ văn 8 kì I I.Văn học 1.Kể tên tác phẩm, tác giả của các truyên kí VN đẵ học ở kì I? 2.Kể tên tác phẩm, tác giả của truyện nước ngoài đã học ở kì I? 3.Cảm nhận của em về số phận và phẩm chất của các nhân vật: -Bé Hồng trong "Những ngày thơ ấu " của Nguyên Hồng. -Lão Hạc trong truyệ