text:
Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân
Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân là dịch vụ cần thiết và quan trọng nhằm mang đến môi trường sống trong lành và sạch sẽ cho các cơ quan, đơn vị, người dân làm việc và sinh sống trên địa bàn.
Quận Bình Tân là một trong những quận nội thành TPHCM với toàn bộ 10 phường tập trung số lượng dân cư sinh sống đông đúc. Đặc biệt khu vực này hiện đang hiện hữu rất nhiều dự án khu đô thị, khu chung cư tầm cỡ. Áp lực dân số gia tăng nhanh khi quỹ đất dành cho cơ sở hạ tầng không nhiều khiến số lượng rác, chất thải đang quá tải so với cầu cống.
Dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân tất yếu giải quyết những vấn đề về ùn, ứ, tắc, nghẽn gây bốc mùi ô nhiễm, khó chịu cho người dân.
Dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân chất lượng cao .
HOTLINE :0936.525.900 – 0888 224 779
Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thông tắc cầu cống, hút hầm cầu, xử lý rác thải trên khắp các quận huyện nội, ngoại thành TPHCM cùng như các tỉnh thành lân cận, chúng tôi luôn mang đến những dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân với chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các tập đoàn, tổng công ty lớn, công ty nhà nước cũng như doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn.
Chúng tôi sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ công nhân lành nghề giúp quá trình xử lý rác, chất thải không gây mùi ra môi trường xung quanh. Hệ thống xe bồn có sức chứa lớn từ 3-5-7… đến hàng chục tấn đều được chúng tôi đáp ứng cùng hệ thống đường ống dẫn lớn khiến quá trình Thông cống nghẹt Quận bình tân diễn ra nhanh chóng.
Đặc biệt, chúng tôi không sử dụng các biện pháp đục phá thủ công gây mất mỹ quan công trình cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Rác, chất thải sau khi xử lý được đổ đúng nơi quy định không gây ảnh hưởng và ô nhiễm với môi trường xung quanh.
Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân uy tín.
HOTLINE :0936.525.900 – 0888 224 779
Chúng tôi hoạt đồng với đầy đủ tư cách pháp nhân nên bất kỳ dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân, rút hầm cầu TPHCM, xử lý rác, chất thải cặn bã tắc… dù lớn hay nhỏ đều được chúng tôi thực hiện hợp đồng đầy đủ, chu đáo. Trong đó thể hiện rõ những điều khoản cam kết bảo hành với bất kỳ sự cố nào diễn ra trong thời gian tiến hành các dịch vụ thông tắc bồn cầu, rút hầm cầu…
Chính nhờ đó mà rất nhiều các tập đoàn, công ty lớn và cơ quan nhà nước lựa chọn chúng tôi bởi có thể cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT để đơn vị hạch toán chi phí. Cũng như dịch vụ hậu mãi sau bán hàng khiến mọi khách hàng đều hài lòng.
Quý vị là cơ quan, doanh nghiệp hay hộ gia đình trên địa bàn đang tìm hướng xử lý sự cố tắc cống, hầm, bồn cầu hay xử lý mùi hôi thối bốc lên từ rác, chất thải cống rãnh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hướng xử lý và tiến hành
Thông cống nghẹt quận bình tânTPHCM nhanh chóng với chi phí thấp nhất.
Công ty chúng tôi còn các dịch vụ .hút hầm cầu ,vận chuyển bùn vi sinh ,vận chuyển nước thải công nghiệp .
Hảy gọi cho chúng tôi và được vấn miển phí
website : http://ruthamcautp.com

markdown:
**Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** **Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** *là dịch vụ cần thiết và quan trọng nhằm mang đến môi trường sống trong lành và sạch sẽ cho các cơ quan, đơn vị, người dân làm việc và sinh sống trên địa bàn.* **Quận Bình Tân** là một trong những quận nội thành TPHCM với toàn bộ 10 phường tập trung số lượng dân cư sinh sống đông đúc. Đặc biệt khu vực này hiện đang hiện hữu rất nhiều dự án khu đô thị, khu chung cư tầm cỡ. Áp lực dân số gia tăng nhanh khi quỹ đất dành cho cơ sở hạ tầng không nhiều khiến số lượng rác, chất thải đang quá tải so với cầu cống. **Dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** tất yếu giải quyết những vấn đề về ùn, ứ, tắc, nghẽn gây bốc mùi ô nhiễm, khó chịu cho người dân.
**Dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân chất lượng cao .** ![ thông cầu cống nghẹt quận bình tân ](http://ruthamcautp.com/wp-content/uploads/2016/04/thong-cau-cong-nghet-quan-binh-tan.jpg)
**Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** **HOTLINE :0936.525.900 – 0888 224 779**
Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
**thông tắc cầu cống, hút hầm cầu**, xử lý rác thải trên khắp các quận huyện nội, ngoại thành **TPHCM** cùng như các tỉnh thành lân cận, chúng tôi luôn mang đến những **dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** với chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các tập đoàn, tổng công ty lớn, công ty nhà nước cũng như doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn. *Chúng tôi sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ công nhân lành nghề giúp quá trình xử lý rác, chất thải không gây mùi ra môi trường xung quanh. Hệ thống xe bồn có sức chứa lớn từ 3-5-7… đến hàng chục tấn đều được chúng tôi đáp ứng cùng hệ thống đường ống dẫn lớn khiến quá trình * [Thông cống](http://ruthamcautp.com/thong-cong/)nghẹt Quận bình tân diễn ra nhanh chóng. *Đặc biệt, chúng tôi không sử dụng các biện pháp đục phá thủ công gây mất mỹ quan công trình cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Rác, chất thải sau khi xử lý được đổ đúng nơi quy định không gây ảnh hưởng và ô nhiễm với môi trường xung quanh.*
**Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân uy tín.** ![ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân](http://ruthamcautp.com/wp-content/uploads/2016/04/thong-cau-cong-nghet-quan-binh-tan-gia-re.jpg)
**Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân** **HOTLINE :0936.525.900 – 0888 224 779**
Chúng tôi hoạt đồng với đầy đủ tư cách pháp nhân nên bất kỳ
**dịch vụ Thông cầu cống nghẹt Quận Bình Tân, rút hầm cầu TPHCM**, *xử lý rác, chất thải cặn bã tắc… dù lớn hay nhỏ đều được chúng tôi thực hiện hợp đồng đầy đủ, chu đáo.* Trong đó thể hiện rõ những điều khoản cam kết bảo hành với bất kỳ sự cố nào diễn ra trong thời gian tiến hành các dịch vụ thông tắc bồn cầu, **rút hầm cầu…**
Chính nhờ đó mà rất nhiều các tập đoàn, công ty lớn và cơ quan nhà nước lựa chọn chúng tôi bởi có thể cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT để đơn vị hạch toán chi phí. Cũng như dịch vụ hậu mãi sau bán hàng khiến mọi khách hàng đều hài lòng.
*Quý vị là cơ quan, doanh nghiệp hay hộ gia đình trên địa bàn đang tìm hướng xử lý sự cố tắc cống, hầm, bồn cầu hay xử lý mùi hôi thối bốc lên từ rác, chất thải cống rãnh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hướng xử lý và tiến hành *
**Thông cống nghẹt quận bình tânTPHCM** nhanh chóng với chi phí thấp nhất. *Công ty chúng tôi còn các dịch vụ .hút hầm cầu ,vận chuyển bùn vi sinh ,vận chuyển nước thải công nghiệp .* *Hảy gọi cho chúng tôi và được vấn miển phí* *website : http://ruthamcautp.com*

Server: Apache

Vary: Cookie

Link: <http://ruthamcautp.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://ruthamcautp.com/?p=266>; rel=shortlink


markdown:
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột
vào đây
!
Danh mục
sachgiai.com
MÔN HỌC
Toán học
Văn học
Vật lý
Hoá học
Lịch sử
Địa lý
Anh văn
Công nghệ
Sinh học
Tin học
Âm nhạc
Mĩ thuật
Thể dục
Công dân
Y khoa
Ngoại khoá
Gương sáng
Đề thi, đáp án
Thơ văn
Đề tài
Dạy và học
Hỏi đáp
SÁCH
Truyện
Thơ
Âm nhạc
Công dân
Công nghệ
Địa lí
Hoá học
Lịch sử
Mĩ thuật
Ngoại ngữ
Sinh học
Thể dục
Tin học
Toán học
Văn học
Vật lí
Tử vi
Tuyển sinh
THÀNH VIÊN
LIÊN HỆ
TÌM KIẾM
Trang nhất
Hỏi đáp
Loading...
Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1, 2, 3?
Thứ bảy - 05/12/2015 07:02
Hỏi: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1, 2, 3?
Loading...
Trả lời:
Gọi chữ số nhỏ nhất là x
=> Ba chữ số theo tỉ lệ là: x, 2x, 3x với 3x ≤ 9
=> x ≤ 3 (1)
Vì số cần tìm chia hết cho 18, nghĩa là chia hết cho 9
Nên (x + 2x + 3x) = 6x chia hết cho 9
=> x chia hết cho 3 (2)
Từ (1) & (2), suy ra: x = 3
=> Ba chữ số là 3, 6, 9
Theo đề bài số cần tìm
chia hết cho 18 (18 là số chẵn),
nghĩa là chia hết cho 2, vậy chữ số cuối phải là 6
=> Số cần tìm là 396 hoặc 936
Loading...
Tweet
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Xếp hạng:
4.2
-
5
phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Ý kiến bạn đọc
Sắp xếp theo bình luận mới
Sắp xếp theo bình luận cũ
Sắp xếp theo số lượt thích
Ẩn/Hiện ý kiến
đúng rồi bạn àk
ANH
Trả lời
Thích
1
Không thích
0
11/02/2017 12:14
Mã an toàn
Bài viết mới
Bài toán lớp 5 về tỉ lệ %
(30/12/2015)
Cho tam giác vuông ABC có góc A bằng 90 độ. M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM = 1/2 BC
(17/02/2016)
Tại sao tổ ong có hình lục giác đều?
(25/03/2016)
Những phát hiện lớn của thiên văn học trong những năm 60 của thế kỷ XX
(25/03/2016)
Thuốc nổ được phát minh như thế nào?
(27/12/2015)
Tại sao tháng 2 thường chỉ có 28 ngày?
(20/12/2015)
Bài toán hai tam giác bằng nhau (Toán - lớp 7)
(07/12/2015)
Hiệu ứng nhà kính là gì?
(10/12/2015)
Tại sao con trai sống gần như cố định mà lại có mặt ở khắp ao, hồ, sông, suối
(14/12/2015)
Chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường?
(05/12/2015)
Bài viết cũ
Bài toán tam giác lớp 7
(04/12/2015)
Chí Phèo, chị Dậu và lão Hạc: Ai là người khổ nhất?
(24/11/2015)
Nhiệt độ toàn cầu nóng lên có ảnh hưởng gì tới môi trường nhân loại?
(18/11/2015)
Tại sao nói san hô là động vật?
(18/11/2015)
10 loài vật nguy hiểm nhất thế giới
(09/11/2015)
Những loài vật phá vỡ mọi kỷ lục
(01/11/2015)
Tại sao phụ nữ Ả RẬP hễ ra ngoài là phải dùng khăn đen che mặt?
(01/11/2015)
Bài toán chuyển động đều lớp 5
(24/10/2015)
Liên Hiệp Quốc được thành lập như thế nào?
(23/10/2015)
Tại sao giải thưởng Nobel trở thành giải thưởng cao quý nhất trên thế giới?
(23/10/2015)
Loading...
MÔN THEO LỚP
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Trung cấp
Cao đẳng
Đại học
SÁCH THEO LỚP
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Tuyển sinh
Thơ
Truyện
Tử vi
BÀI KIỂM TRA
Trắc nghiệm Ngữ Văn 11, bài 16: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết cách mạng tháng...
Trắc nghiệm Ngữ Văn 11, bài 15: Ôn tập văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
Trắc nghiệm Ngữ Văn 11, Bài 14: Tế cấp bát điều
Trắc nghiệm Ngữ Văn 11, Bài 13: Chiếu cầu hiền
Trắc nghiệm Ngữ Văn 11, Bài 12: Hương Sơn phong cảnh ca
SÁCH CHO MỌI NGƯỜI
Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 11
Thiết kế bài giảng Vật Lí 12 nâng cao - Tập 2
Thiết kế bài giảng Vật Lí 12 nâng cao - Tập 1
Những bài văn mẫu lớp 10
Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 10 - Tập 1
Thể loại và phương pháp giải Hoá học hữu cơ 12
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Tả cảnh một hồ nước (hồ Xuân Hương )
Giải thích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu ngạn ngữ: “Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào”
Cảm nghĩ đêm trăng sáng đẹp
Hãy tưởng tượng mình là con chim bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình
Tả dòng sông quê em
ÂM NHẠC
ANH VĂN
C. DÂN
C. NGHỆ
ĐỊA LÍ
HOÁ HỌC
LỊCH SỬ
MĨ THUẬT
NG. KHOÁ
SINH HỌC
TIN HỌC
THỂ DỤC
TOÁN HỌC
VĂN HỌC
VẬT LÍ
Loading...
đúng rồi bạn àk
ANH

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: cloudflare-nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: nv3c_Fsp0c_sess=efjaqlourng7tcu7o7k44eifv2; path=/; domain=.sachgiai.com; HttpOnly

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Content-Type: text/html; charset=utf-8

X-Cache: MISS

X-Content-Type-Options: nosniff

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache, pre-check=0, post-check=0

Content-Language: vi


text:
Sàn nhạc sử dụng tốt nhất ở trình duyệt Firefox
Để thu âm và sử dụng sannhac một cách dễ dàng, bạn hãy cài đặt phầm mềm sau
Bắt đầu cài đặt Firefox
để duyệt web nhanh hơn
Đăng nhập
|
Đăng ký
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
|
Gửi lại mail kích hoạt
Trang chủ
Phòng thu
Sàn đấu
Club
Hát Live
Sàn Nhạc
Sàn Diễn
1 waitfor delay '0:0:26.576999
Trả lời
SanNhac.com
on Facebook
Bình luận & Đánh giá
Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản
Yahoo
hoặc
Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới
tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải
đăng nhập
mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông
Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :
Bước 1 :
Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 :
Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click
play
để nghe thử.
Bước 3 :
Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút
Mp3
hoặc
ARM
chọn định dạng và
nhắn tin theo hướng dẫn
để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.
Xem toàn bộ
Di chuyển
Đóng
Di chuyển
Đóng
Viết lưu bút cho
Nhắn tin cho
Tiêu đề
Nội dung tin nhắn
Thông tin chi tiết
Tình dại khờ - Ngọc Sơn
Thể hiện:
nthoa54
0 vote sao - 41 lượt nghe
Thời gian: 20/12/2009 14:30:52
Thêm vào playlist của bạn
Thêm vào danh sách yêu thích
Mã Nhúng Blog
Mã Nhúng Forum
Đã Copy
Mới nhất của nthoa54
Hay nhất của nthoa54
Cùng thể hiện bài này
Sàn Nhạc
, Tầng 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email:
sannhac@gmail.com
Liên hệ hợp tác: 094.686.1289
Giới thiệu quảng cáo
Liên hệ quảng cáo:
Admicro
Hà Nội – Ms. Hải Yến: 0988 965 517 – (84 4) 3974 8899. Ext 2201
Hồ Chí Minh – Mr.Tuấn: 0983 050 185 – (84 8) 7307 7979. Ext 173
Email:
giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Admicro
Ms.Thơm: 01268 269 779
Address: Tầng 20, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Copyright 2009
– Công ty cổ phần VCCorp.
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung : Bà Nguyễn Bích Minh.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép số 280/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 06 năm 2017.
Trang chủ
|
Điều khoản
|
Quy định
|
Phòng thu
|
Beat
|
Recording

Set-Cookie: viewbeat=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Sàn nhạc sử dụng tốt nhất ở trình duyệt Firefox
Để thu âm và sử dụng sannhac một cách dễ dàng, bạn hãy cài đặt phầm mềm sau
Bắt đầu cài đặt Firefox
để duyệt web nhanh hơn
Đăng nhập
|
Đăng ký
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ
Quên mật khẩu
|
Gửi lại mail kích hoạt
Trang chủ
Phòng thu
Sàn đấu
Club
Hát Live
Sàn Nhạc
Sàn Diễn
1 waitfor delay '0:0:26.576999
Trả lời
SanNhac.com
on Facebook
Bình luận & Đánh giá
Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản
Yahoo
hoặc
Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới
tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải
đăng nhập
mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông
Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :
Bước 1 :
Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 :
Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click
play
để nghe thử.
Bước 3 :
Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút
Mp3
hoặc
ARM
chọn định dạng và
nhắn tin theo hướng dẫn
để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.
Xem toàn bộ
Di chuyển
Đóng
Di chuyển
Đóng
Viết lưu bút cho
Nhắn tin cho
Tiêu đề
Nội dung tin nhắn
Thông tin chi tiết
Cắn rứt - Ưng Hoàng Phúc
Thể hiện:
ngotau3008
2 vote sao - 121 lượt nghe
Thời gian: 21/12/2009 23:33:25
Đây là lần đầu tiên mình thu. hihi. Hát không hay, nhưng mà cứ thích hát, có gì mọi người bỏ quá cho nhé. Cám ơn cả nhà
Thêm vào playlist của bạn
Thêm vào danh sách yêu thích
Mã Nhúng Blog
Mã Nhúng Forum
Đã Copy
Mới nhất của ngotau3008
Hay nhất của ngotau3008
Cùng thể hiện bài này
Sàn Nhạc
, Tầng 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email:
sannhac@gmail.com
Liên hệ hợp tác: 094.686.1289
Giới thiệu quảng cáo
Liên hệ quảng cáo:
Admicro
Hà Nội – Ms. Hải Yến: 0988 965 517 – (84 4) 3974 8899. Ext 2201
Hồ Chí Minh – Mr.Tuấn: 0983 050 185 – (84 8) 7307 7979. Ext 173
Email:
giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Admicro
Ms.Thơm: 01268 269 779
Address: Tầng 20, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Copyright 2009
– Công ty cổ phần VCCorp.
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung : Bà Nguyễn Bích Minh.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép số 280/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 06 năm 2017.
Trang chủ
|
Điều khoản
|
Quy định
|
Phòng thu
|
Beat
|
Recording


text:
Kính gởi Quý khách hàng và các nhà cung cấp,
Kể từ ngày 10/10/2017, công ty TNHH du lịch Sông Quê [SQ Travel] đổi tên mới thành công ty TNHH dịch vụ du lịch TimeMark [TimeMark Travel & Hostel].
Mọi chi tiết xin liên hệ
Email: info@timemark.vn
Điện thoại: 028-73035757
Website: timemark.vn
Trân trọng,
Ban giám đốc TimeMark
Dear Customers and Suppliers,
From 10 Oct 2017, SQ Travel will be changed to new name as TimeMark Travel & Hostel.
Please contact us at
Phone: 028-73035757
Website: timemark.vn
Sincerely,
TimeMark Travel & Hostel.

Server: LiteSpeed

Accept-Ranges: bytes

X-LiteSpeed-Cache: hit

Vary: Accept-Encoding


text:
- Hoạt động cuối:
- 3/11/12
- Tham gia ngày:
- 3/5/12
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
- 0
- Nơi ở:
- tai chính kế toán
ngunguvui
New Member, đến từ tai chính kế toán
- ngunguvui được nhìn thấy lần cuối:
- 3/11/12
-
- Đang tải...
-
Giới thiệu
cao đẳng
- Nơi ở:
- tai chính kế toán
Tương tác

markdown:
![ ngunguvui](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 3/11/12
- Tham gia ngày:
- 3/5/12
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/ngunguvui.19780/trophies)
- Nơi ở:
[tai chính kế toán](misc/location-info?location=tai+ch%C3%ADnh+k%E1%BA%BF+to%C3%A1n)
# ngunguvui
New Member, đến từ
[tai chính kế toán](misc/location-info?location=tai+ch%C3%ADnh+k%E1%BA%BF+to%C3%A1n)
- ngunguvui được nhìn thấy lần cuối:
- 3/11/12
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
cao đẳng
- Nơi ở:
[tai chính kế toán](misc/location-info?location=tai+ch%C3%ADnh+k%E1%BA%BF+to%C3%A1n)
### Tương tác

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx

Cache-control: private, max-age=0

Vietnix-Cache: HIT from backend


text:
-
Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.Dismiss Notice
Để báo lỗi hoặc đặt quảng cáo tại website vui lòng liên hệ:
Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
Thiết bị điện Công nghiệp
ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị điện công nghiệp, Thiết Bị Điện Công Nghiệp, danh bạ Thiết Bị Điện Công Nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp chuyên cung cấp công tơ điện, đồng hồ giám sát điện năng, relay bảo vệ, tụ bù và bộ điều khiển. Diễn đàn thảo luận kỹ thuật điện, trao đổi tài liệu, mua bán thiết bị điện công nghiệp, điều khiển tự động
Trang 35 của 76 trang
Tùy chọn hiển thị chủ đề
Đang tải...
Trang 35 của 76 trang

markdown:
-
Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
Để báo lỗi hoặc
**đặt quảng cáo**tại website vui lòng liên hệ:
Email: vipkhongtin@gmail.com - FB:
[Vipkhongtin](http://fb.com/vipkhongtin). Xin cảm ơn! [Dismiss Notice](account/dismiss-notice?notice_id=1)
# Thiết bị điện Công nghiệp
ĐẠI LÝ THIẾT BỊ
*ĐIỆN CÔNG NGHIỆP*, chuyên phân phối các **sản phẩm thiết bị điện công nghiệp**, Thiết Bị Điện Công Nghiệp, danh bạ Thiết Bị Điện Công Nghiệp, Thiết bị điện công nghiệp chuyên cung cấp công tơ điện, đồng hồ giám sát điện năng, relay bảo vệ, tụ bù và bộ điều khiển. Diễn đàn thảo luận kỹ thuật điện, trao đổi tài liệu, **mua bán thiết bị điện công nghiệp, điều khiển tự động**
Trang 35 của 76 trang
[Tùy chọn hiển thị chủ đề](#)
Đang tải...
Trang 35 của 76 trang


text:
-
Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.Dismiss Notice
Để báo lỗi hoặc đặt quảng cáo tại website vui lòng liên hệ:
Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
Máy lạnh PANASONIC 3 ngựa - đầy đủ modem và chủng loại nhất
Thảo luận trong 'Điện lạnh - Điện gia dụng' bắt đầu bởi maylanhtamtam, 29/12/15.

markdown:
-
Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
Để báo lỗi hoặc
**đặt quảng cáo**tại website vui lòng liên hệ:
Email: vipkhongtin@gmail.com - FB:
[Vipkhongtin](http://fb.com/vipkhongtin). Xin cảm ơn! [Dismiss Notice](account/dismiss-notice?notice_id=1)
# Máy lạnh PANASONIC 3 ngựa - đầy đủ modem và chủng loại nhất
Thảo luận trong '
[Điện lạnh - Điện gia dụng](forums/dien-lanh-dien-gia-dung.18/)' bắt đầu bởi [maylanhtamtam](members/maylanhtamtam.6589/), [29/12/15](threads/may-lanh-panasonic-3-ngua-day-du-modem-va-chung-loai-nhat.24029/).


text:
Điều hòa không khí và thông gió P12
Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17
lượt xem 77
download
Điều hòa không khí và thông gió P12
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Điều hòa không khí và thông gió P12
- CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI 12.1 THÔNG GIÓ 12.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió • Khái niệm Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ. Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý. • Mục đích của thông gió Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm: - Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2. - Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài - Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người - Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn. • Phân loại 1. Theo hướng chuyển động của gió Người ta chia ra các loại sau : - Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp Quaûcáp tú Phoì g n Cæ thaí ai í gi oï gi oï Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn. - Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Quaûhuï tt Phoì g n Cæ l áú a íy gi oï gi oï 253
- Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào. - Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Quaûhut tï Quaûcáp tú Phoì g n gi oï gi oï Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn. 2. Theo động lực tạo ra thông gió - Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên - Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng ngoại lực tức là sử dụng quạt. 3. Theo phương pháp tổ chức - Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình - Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn. 4. Theo mục đích - Thông gió bình thường : Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người. - Thông gió sự cố : Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục các sự cố xảy ra. + Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất : Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài. + Khi xảy ra hoả hoạn : Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng. Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố. 12.1.2 Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính toán phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi...vv. 12.1.2.1 Lưu lượng thông gió khử khí độc Các chất độc hại phát sinh thường gặp nhất là trong các nhà máy công xưởng sản xuất. Trong sinh hoạt các chất độc hại có thể phát sinh ở những khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vệ sinh. Các loại chất độc có hại trong công nghiệp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân sau đây: a. Phát sinh do các phản ứng hoá học trong quá trình sản xuất, quá trình cháy nhiên liệu. 254
- b. Phát sinh do quá trình vi sinh hoá c. Bốc hơi từ bề mặt thoáng của các bồn, bể chứa hoá chất. d. Bốc hơi từ bề mặt vật có sơn phủ các hoá chất độc hại. e. Rò rỉ từ thiết bị và đường ống. • Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng thông gió được xác định theo công thức sau đây: G L= (12-1) , m3 / h yc − yo trong đó G - Lượng chất độc hại tỏa ra phòng, g/h yc - Nồng độ cho phép của chất độc hại (tham khảo bảng 12.1), g/m3 yo - Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3. Nồng độ chất độc thổi vào phòng rất nhỏ có thể bỏ qua. G L= (12-2) , m3 / h yc Trong công thức trên, lượng chất độc hại phát sinh trong phòng rất khó xác định bằng lý thuyết. Người ta đã xây dựng nhiều công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực tế sẽ có nhiều sai sót. - Đối với các chất độc hại phát sinh ra do phản ứng hoá học hoặc phản ứng vi sinh hoá thì có thể xác định theo lý thuyết. Tuy nhiên thực tế có sai sót đáng kể do phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia và các điều kiện cụ thể của phản ứng, loại nguyên liệu sử dụng vv... - Đối với các nguồn gây độc khác cũng phụ thuộc tình trạng bề mặt, tốc độ gió, nhiệt độ phòng, diện tích bề mặt thoáng, khe hở rò rỉ vv.. Vì vậy cách tốt nhất để xác định lượng chất độc phát sinh là bằng thực nghiệm. Trong nhiều trường hợp cần khảo sát tại chỗ nồng độ các chất độc trong không khí và sự hao hụt theo thời gian của các chất để xác định lượng chất độc phát sinh. Bảng 12.1: Nồng độ cho phép của một số chất TT Tên chất Nồng độ cho TT Tên chất Nồng độ cho phép phép mg/m3 mg/m3 1 Acrolein 2 19 Đicloetan 10 2 Amoniac 2 20 Đivinin 100 3 Ancolmetylic 50 21 Ete etylic 300 4 Anilin 5 22 Etylen oxit 1 5 Axeton 200 23 Hidrosunfua 100 6 Axit acetic 5 24 Iot 1 7 Axit nitric 5 25 Kẽm oxit 5 8 Axit sunfuric 2 26 Magie oxit 15 9 Bezen 50 27 Metylenclorua 50 10 Cacbon monooxit 30 28 Naphtalen 20 11 Cacbon dioxit 1%o 29 Nicotin 0,5 12 Clo 0,1 30 Nitơ oxit 5 13 Clodioxit 1 31 Ôzôn 0,1 14 Clobenzen 50 32 Phênôn 5 15 Dầu hoả 300 33 Bụi thuốc lá, chè 3 16 Dầu thông 300 34 Bụi có SiO2 1 17 Đioxit sunfua 20 35 Bụi xi măng, đất 6 255
- 18 Điclobezen 20 12.1.2.2 Lưu lượng thông gió khử khí CO2 Khí CO2 phát sinh trong phòng chủ yếu là do hoạt động sống của cơ thể con người thải ra. Ngoài ra CO2 có thể sinh ra do các phản ứng đặc biệt khác. Trong phần này chỉ tính đến lượng CO2 phát sinh do con người thải ra. Lưu lượng không khí thông gió cần thiết để thải khí CO2 do con người toả ra tính trong 1 giờ được xác định như sau: VCO2 , m3/h.người l= (12-3) β−a Ở đây : VCO2 - là lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người β - Nồng độ CO2 cho phép, % thể tích. Thường chọn β = 0,15 a - Nồng độ CO2 trong không khí môi trường xung quanh, % thể tích. Thường chọn a=0,03%. l - Lưu lượng không khí cần cấp, m3/h.người Lượng CO2 do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động, nên lưu lượng thông gió thải CO2 cũng phụ thuộc vào cường độ lao động. Bảng 12.2: Lưu lượng thông gió thải CO2 cần thiết cho 01 người l, m3/h.người Cường độ vận động VCO2, 3 m /h.người β = 0,1 β = 0,15 - Nghỉ ngơi 0,013 18,6 10,8 - Rất nhẹ 0,022 31,4 18,3 - Nhẹ 0,030 43,0 25,0 - Trung bình 0,046 65,7 38,3 - Nặng 0,074 106,0 61,7 Bảng 12.3: Lượng khí tươi cần cung cấp khi có hút thuốc Mức độ hút thuốc, Lượng không khí tươi cần cung cấp, m3/h.người điếu/h.người 0,8 ÷ 1,0 13 ÷ 17 1,2 ÷ 1,6 20 ÷ 26 2,5 ÷ 3 42 ÷ 51 3 ÷ 5,1 51 ÷ 85 12.1.2.3 Lưu lượng thông gió thải ẩm thừa Ẩm thừa phát sinh trong phòng do nhiều nguyên nhân và đã được giới thiệu tính toán trong chương 3, đó chính là lượng ẩm thừa. Căn cứ vào lượng ẩm thừa có thể xác định lưu lượng thông gió thải ẩm thừa như sau : Wt , m3/h L= (12-4) ρ KK .(d max − d o ) Wt - Lượng hơi nước toả ra phòng, kg/h dmax - Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng, kg/kg do - Dung ẩm của không khí thổi vào phòng, kg/kg ρKK - Khối lượng riêng của không khí, kg/m3 256
- 12.1.2.4 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa Nhiệt thừa tính toán thông gió có khác với nhiệt thừa tính toán điều hoà không khí do chế độ nhiệt điều hoà và thông gió có khác nhau. Đối với chế độ điều hoà nhiệt độ trong phòng khá thấp, nhưng đối với thông gió, do gió cấp không qua xử lý lạnh nên yêu cầu về nhiệt độ phòng trong trường hợp này phải cao hơn. Hiện nay vẫn chưa có các số liệu tiêu chuẩn về chế độ nhiệt thông gió. Vì vậy một cách gần đúng chấp nhận lấy nhiệt thừa QT tính toán theo chế độ điều hoà để tính thông gió và do đó lưu lượng thông gió tính được sẽ cao hơn yêu cầu, có thể coi đó là hệ số dự trữ. Lưu lượng gió thải nhiệt : QT , m3/h L= (12-5) ρ KK .(I R − I V ) QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/h Ir, Iv - Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng. Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức : QT , m3/h L= (12-6) 0,24.ρ KK .(t R − t V ) tr, tv - Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng, oC Nhiệt dung riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg.oC Khi tính toán cần lưu ý: - Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất. - Nhiệt độ không khí vào phải thoả mãn điều kiện vệ sinh tv > tT - a . Giá trị a tuỳ thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi nêu ở chương 4. - Nhiệt độ không khí ra : Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng. Nếu miệng hút đặt cao thì tính theo công thức sau : tR = tT + β(H-Z) (12-7) H - Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút, m Z - Chiều cao vùng làm việc, m β - Gradien nhiệt độ theo chiều cao. + Thông thường : β = 0,2 ÷ 1,5 oC/m + Đối với rạp hát, rạp chiếu bóng : β = 0,2 ÷ 0,3 : β = 0,4 ÷ 1,0 + Đối với xưởng nguội + Đối với xưởng nóng : β = 1 ÷ 1,5 12.1.2.5 Lưu lượng thông gió khử bụi Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức: Gb , m3/h L= (12-8) SC − So trong đó: Gb - Lượng bụi thải ra phòng, g/h Sc - Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3 So - Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3 257
- 12.1.3 Bội số tuần hoàn Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung mà không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn. Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian. L K= , Lần/giờ (12-9) V trong đó K - Bội số tuần hoàn, lần/giờ L - Lưu lượng không khí cấp vào phòng, m3/h V - Thể tích gian máy, m3 Bội số tuần hoàn cho trong các tài liệu. Việc xác định lưu lượng gió theo bội số tuần hoàn khá thuận lợi trên thực tế. Bảng 12-3 : Bội số tuần hoàn K (lần/giờ) và lưu lượng gió thông gió, m3/h TT Khu vực thông gió Nhiệt độ tT, Bội số tuần hoàn hoặc lưu o lượng gió tuần hoàn (m3/h) C Hút ra Thổi vào Nhà ở Phòng ở hộ gia đình (tính cho 1m2 diện 18 ÷ 20 1 (3) - tích sàn) 2 Nhà bếp (60) - 15 3 Phòng tắm (25) - 25 4 Phòng vệ sinh (xí, tiểu) (25) - 16 5 Phòng vệ sinh : Tắm và xí tiểu (50) - 25 6 Phòng vệ sinh chung (50) - 16 7 Phòng sinh hoạt tập thể trong ký túc xá, 6 - 18 phòng học chung Khách sạn 8 Phòng ngủ (tính cho 1 người) (30) - 20 9 Khu vệ sinh riêng - Phòng 1 giường (50) - 25 - Phòng 2 giường (60) - 25 10 Khu vệ sinh chung - Cho 1 chậu xí (50) - 16 - Cho 1 chậu tiểu (25) - 16 Bệnh xá, trạm xá 11 Phòng bệnh nhân (tính cho 1 giường) (40) 20 12 Phòng phụ 2 1,5 25 13 Phòng cho trẻ sơ sinh bú 2 1,5 22 14 Phòng bác sĩ 1 1 20 15 Phòng X quang, chiếu xạ 4 3 20 16 Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, khử trùng 3 1 18 17 Phòng vật lý trị liệu, răng hàm mặt 3 2 20 18 Nhà xác 3 - 2 Công trình thể thao 19 Phòng tập luyện, thi đấu - Cho 1 vận động viên - (80) 15 - Cho khán giả - (20) 15 20 Bể bơi trong nhà - (20) 26 21 Phòng thay quần áo cạnh bể bơi 2 - 20 258
- 22 Phòng nghỉ của VĐ viên, lớp học 18 2 2 23 Khu vệ sinh 23 (100) Rạp hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ 24 Phòng khán giả 16 Theo tính 25 Hành lang 16 toán 2 26 Căng tin 18 5 - 27 Phòng hút thuốc 16 10 - 28 Phòng vệ sinh (tính cho 1 chậu xí hoặc 16 (100) chậu tiểu) 29 Phòng nghỉ của nhạc công 18 5 3 30 Phòng máy chiếu phim 16 3 3 3 * Ghi chú các số liệu trong dấu () có đơn vị là m /h.người 12.2 CÁC HÌNH THỨC THÔNG GIÓ 12.2.1 Thông gió tự nhiên Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt thừa hoặc tổng hợp cả hai. Thông gió tự nhiên bao gồm : - Thông gió do thẩm lọt - Thông gió do khí áp : nhiệt áp và áp suất gió - Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn 12.2.1.1 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chổ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà H 2 = h 2.(γ N − γ T) F2 Mæ âàóg aï cnp ï Vuì g trung hoaì n t ,γ t ,γ T T N N F1 H1 = h1.(γ N − γ T) Hình 12.1 : Nguyên lý thông gió do nhiệt áp 259
- Trên hình 12.1 biểu thị sự phân bố chênh lệch cột áp trong nhà và ngoài trời. - Cột áp tạo nên sự chuyển động đối lưu không khí là: H = g.h.(ρN - ρT ) (12-10) h = h1 + h2 - Là khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng, kg/m3 - Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (12-11) - Cột áp xả khí ra khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) (12-12) Tốc độ không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải : 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) 2.H 1 ω1 = = , m/s (12-13) ρN ρN 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) 2.H 2 ω2 = = , m/s (12-14) ρT ρT - Lưu lượng không khí qua các cửa là : L1 = F1.ω1.µ1 (12-15) L2 = F2.ω2.µ2 (12-16) F1, F2 : Diện tích cửa vào và cửa thải, m2 µ1, µ2 : Hệ số lưu lượng của cửa vào và cửa thải. Thay vào ta có: 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 1 = F1 .µ 1 . ρN (12-17) 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 2 = F2 .µ 2 . ρT (12-18) Ở chế độ ổn định ta có L1 = L2 hay: F1.ω1.µ1 = F2.ω2.µ2 (12-19) Từ đây ta rút ra : F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 (12-20) . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Giải hệ phương trình h = h1 + h2 F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng không khí trao đổi trong trường hợp này là : Lưu lượng không khí trao đổi phụ thuộc vào độ cao h và độ chênh mật độ giữa bên trong và ngoài. 260
- 2gh(ρ N − ρ T ) , m3/s L= (12-21) ρN ρT + (F1µ1 ) (F2µ 2 ) 2 2 Trường hợp đặc biệt khi F1 = F2 và µ1 = µ2 2.g.h(ρ N − ρ T ) , m3/s L = F.µ. (12-22) ρ N + ρT 12.2.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu : - Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. - Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy. Hình 12.1: Phân bố áp suất dưới tác dụng của gió Cột áp (hay độ chân không) do gió tạo ra tại một vị trí so với áp suất khí quyển có thể xác định theo công thức: ρ N .ωg 2 , kG/m2 H g = K kd . (12-23) 2 Kkđ - Hệ số khí động ωg - Tốc độ gió, m/s ρN - Khối lượng riêng của không khí bên ngoài trời, kg/m3 Hệ số Kkđ được xác định bằng thực nghiệm, người ta tạo ra những luồng gió gió thổi vào các mô hình các công trình đó rồi đo áp suất phân bố trên các điểm cần xét trên mô hình rồi dựa vào lý thuyết tương tự suy ra áp suất trên công trình thực. Ta nhận thấy phía mặt đón gió cột áp do gió tạo ra dương và ngược lại phía khuất gió có cột áp âm. Vì vậy hệ số khí động phía đón gió có giá trị dương và phía khuất gió có giá trị âm. Hệ số khi động thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hướng gió thổi so với mặt đón gió và khoảng cách giữa các nhà lân cận. Trong trường hợp chung, có thể lấy hệ số Kkđ được lấy như sau: - Phía đầu gió: Kmax = 0,8 thường lấy k = 0,5 ÷ 0,6 - Phía khuất gió: Kmin = - 0,75 thường lấy k = - 0,3 261
- Hệ số Kkđ không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ thuộc vào góc thổi của không khí vào so với nhà, hình dạng nhà và vị trí tương đối giữa các nhà với nhau, điều này có thể thấy ở hình 12-2 Nhiệm vụ của bài toán tính thông gió là xác định lưu lượng thông gió của công trình dưới tác dụng của gió. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra. 1) Trường hợp có 2 cửa Giả sử phân xưởng có 02 cửa chênh lệch độ cao giữa tâm của chúng là H. Coi khối lượng riêng không khí bên ngoài và bên trong không đổi . Chúng ta tính cho trường hợp bên trong phòng không có nhiệt thừa QT = 0, do đó tT = tN và γT = γN = γ (hay ρN = ρT = ρ). Hệ số khí động ở cửa (1) là K1 và ở cửa (2) là K2 . Chọn mặt phẳng x-x qua tâm cửa (1) làm chuẩn, áp suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (1) là: ρ.ωg 2 p1 = K 1 . (12-24) 2 Gọi px là áp suất bên trong nhà trên mặt phẳng x-x. Như vậy hiệu áp suất ở cửa (1) là: ∆p1 = p1 - px (12-25) Ap suất bên trong và bên ngoài của cửa 2 là: PT(2) = px - H.γ (12-26) PN(2) = p2 - H.γ (12-27) Ap suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (2) được xác định như sau: ρ.ωg 2 p2 = K 2 . (12-28) 2 Hiệu áp suất bên trong và bên ngoài cửa (2): ∆p2 = pT(2) - pN(2) = px - p2 (12-29) - Phương trình cân bằng lưu lượng cho cửa (1) và cửa (2): 2.(p1 − p x ) 2.(p x − p 2 ) L = µ 1 .F1 . = µ 2 .F2 . (12-30) ρ ρ Từ đây rút ra: µ1 .F12 .p1 + µ 2 .F2 .p2 2 2 px = (12-31) 2 µ1 .F12 + µ 2 .F2 2 2 2 p1 − p 2 2 L = µ 1 .µ 2 .F1 .F2 . (12-32) .22 ρ µ 1 .F1 + µ 2 .F22 2 Đặt F2/F1 = β, ta có: µ1 .p1 + µ 2 .β 2 .p2 2 px = (12-33) 2 µ1 + µ 2 .β 2 2 2 2 p1 − p 2 L = µ 1 .µ 2 .F2 . (12-34) .2 ρ µ 1 + µ 2 .β 2 2 262
- Nếu cửa gió vào và ra tương tự nhau tức µ1 = µ2 = µ thì: p1 + p2 .β 2 px = (12-35) 1+ β 2 2 p1 − p 2 L = µ.F2 . (12-36) . ρ 1+ β2 Từ công thức trên ta có thể suy ra như sau: - Nếu cửa 1 đóng F1 = 0 : px = p2 - Nếu cửa 2 đóng F2 = 0 : px = p1 p1 + p2 px = - Nếu F1 = F2 thì : 2 Như vậy, khi thay đổi diện tích các cửa thì áp suất bên trong phòng tại tiết diện x-x thay đổi trong khoảng từ p1 đến p2 . p - γ.H p -γ.H 2 x (2) H Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p (1) p 1 x x x Hình 12.3 2) Trường hợp có nhiều cửa Xét trường hợp thường gặp khi phân xưởng có 04 cửa . Giả sử đã biết được tốc độ gió tại các cửa, hệ số khí động của chúng, ta sẽ xác định được áp suất dư do gió tạo ra ở các cửa là: ρ.ωgi 2 , N/m2 pi = K i . (12-37) 2 Ta đang xét trường hợp không có nhiệt thừa nên có thể coi áp suất dư px trong phong không đổi theo độ cao, tức là áp suất bên trong phòng tại các cửa đều bằng nhau. 263
- p p (2) (4) 4 2 Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p = p = const x (1) (3) p p 1 3 Hình 12.4 Ap dụng định luật Becnuli cho dòng qua các cửa ta có: v i2 ∆p = pi − px = ρ. , N/m2 (12-38) 2 trong đó vi là tốc độ chuyển động của dòng không khí qua cửa i, m/s Hay: 2 vi = ( pi − p x ) , m/s (12-39) ρ Ta có phương trình cân bằng lưu lượng cho phân xưởng: L1 + L2 = L3 + L4 (12-40) Hay: µ1.F1.v1 + µ2.F2.v2 = µ3.F3.v3 + µ4.F4.v4 (12-41) Thay giá trị tốc độ vào ta có: 2 2 2 2 µ 1 .F1 . .(p1 − p x ) + µ 2 .F2 . .(p 2 − p x ) = µ 3 .F3 . .(p x − p3 ) + µ 4 .F4 . .(p x − p 4 ) ρ ρ ρ ρ Giả sử tất cả các cửa giống nhau về cấu trúc, tức các hệ số µ giống nhau, rút gọn phương trình ta có: F1. p1 − px + F2 . p2 − px = F3 . px − p3 + F4 . px − p4 (12-43) Giải phương trình (12-43) ta sẽ tìm được áp suất dư trong phòng px và thay vào (12-42) sẽ xác định được lưu lượng gió trao đổi trong trường hợp này. 12.2.2 Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dựng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra . Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm. Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được. Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình. Các kênh gió thường được bố trí kín bên trong các kết cấu xây dựng. Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng. Để tránh hiện tượng quẩn gió các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m. Cột áp do kênh gió tạo nên là: H = g.h. (ρN - ρT ), N/m2 264
- Cột áp do kênh tạo nên cũng phụ thuộc mùa và có giá trị lớn về mùa đông. Về phía bên trong người ta sử dụng các miệng hút có tính chất trang trí kết hợp . Với hệ thống này không cần phải thực hiện thổi gió vào phòng mà nhờ thông gió thẩm lọt để bù lại lượng gió thoát ra. Việc tính độ cao kênh gió được thực hiện như sau: - Căn cứ vào lưu lượng thông gió yêu cầu, tiết diện kênh gió ta xác định được tốc độ gió: ω = L/F, m/s - Trên cơ sở tốc độ và tiết diện xác định tổng trở lực ∆p = Σ∆pcb + Σ∆pms - Chiều cao h phải đủ lớn để khắc phục trở lực đường ống, hay: H = g.h. (ρN - ρT ) > Σ∆pcb + Σ∆pms 12.3 THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC Thông gió nhờ quạt gọi là thông gió cưỡng bức. So với thông gió tự nhiên thông gió cưỡng bức có phạm vi hoạt động lớn hơn, hiệu quả cao hơn, có thể dễ dàng điều chỉnh và thay đổi lưu lượng thông gió cho phù hợp. Tuy nhiên thông gió cưỡng bức có chi phí đầu tư và vận hành khá lớn. 12.3.1. Thông gió cục bộ 12.3.1.1. Thông gió hút cục bộ Mục đích: Hút thải ra ngoài những chất có hại ngay từ chổ phát sinh ra chúng, không cho lan toả ra xung quanh làm ô nhiễm không khí trong phòng. Ưu điểm của thông gió hút cục bộ so vơi thông gió tổng thể là ở chổ do hút ngay lập tức các chất độc hại tại nơi phát sinh nên lưu lượng thông gió nhỏ, giảm chi phí vận hành Thông gió hút cục bộ có nhiều kiểu dạng, dưới đây la một số kiểu thông gió cục bộ phổ biến nhất thường được sử dụng. 1. Tủ hút khí Tủ hút là nơi thực hiện các thao tác sản xuất phát sinh các chất độc hại. Chát độc hại phát sinh được hút vào bên trong tủ và thải ra bên ngoài. Các dạng tủ hút thường được sử dụng cho các trường hợp: Gia công nóng kim loại, mạ kim loại, dùng cho sơn các vật phẩm, dùng cho hàn, dùng cho các thí nghiệm có phát sinh các chất độc hại, dùng cho các quá trình sản xuất có sinh các chất độc hại khác. Tủ hút có cấu tạo rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp cụ thể . Cấu tạo chung bao gồm: bàn thao tác 1, là nơi gia công, chết tạo các chi tiết. Cửa lấy gió dùng để lấy gió từ bênnngoài vào bên trong tủ nhằm giảm nồng độ chất độc phát sinh trong tủ. Ống thoát gió ra ngoài 3, được nối thông với quạt có lưu lượng và cột áp đảm bảo yêu cầu. 265
- 3 2 1 Hình 12.5: Cấu tạo tủ hút 1- Bàn thao tác; 2- Cửa hút gió; 3- Ống thoát gió 2. Chụp hút Chụp hút là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến, thường được sử dụng để hút thải gió nóng, bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí . Chụp hút có thể lợi dụng lực hút tự nhiên hay cưỡng bức để hút gió. a. Chụp hút gió đặt trên các nguồn toả nhiệt Đối với chụp hút kiểu này, lực hút tạo nên do lực đẩy Acsimet. Không khí trên bề mặt nguồn toả nhiệt nóng nên nhẹ hơn và bốc lên cao đi vào các chụp hút gió và đi ra ngoài h F Hình 12.5: Chụp hút làm việc bằng sức hút tự nhiên Lưu lượng không khí hút có thể xác định theo thực nghiệm [1]: L = 0,65.3 Q.F 2 .h , m3/h Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s F - Diện tích bề mặt toả nhiệt, m2 h - Chiều cao từ mép dưới của chụp đến nguồn toả nhiệt., m. Công thức này áp dụng trong trường hợp h < 1,5. F , trong trường hợp này hầu hết khí bốc lên được hút vào chụp hút, tiết diện ngang của luồng coi như không đổi và bằng tiết diện của nguồn toả nhiệt - Trong trường hợp khoảng cách lớn do chuyển động khuyếch tán nên tiết diện luồng tăng, trong trường hợp này có thể tính lưu lượng và kích thước luồng như sau : - Lưu lượng : 266
- L z = 0,13.Z 3/ 2 .Q1/ 3 - Bề rộng hay đường kính luồng không khí ở khoảng cách z tính từ tiêu điểm của luồng (xem hình 12.6): dZ = 0,45.Z0,88, m trong đó: Z - Khoảng cách từ tiêu điểm luồng tới tiết diện đang xét, m Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s dz d y z 2d Hình 12.6: Luồng không khí bốc lên từ bề mặt toả nhiệt Từ công thức tính đường kính dz, có thể xác định được kích thước phểu cực tiểu khi biết được độ cao h tính từ bề mặt toả nhiệt lên miệng phểu hoặc ngược lại xách định được độ cao khi biết trước kích thước phểu. b. Chụp hút gió cưỡng bức Lưu lượng chụp hút cưỡng bức phụ thuộc vào lưu lượng quạt . Luồng không khí trước chụp hút cưỡng bức có các đặc điểm sau : - Sự thay đổi tốc độ trên trục của chụp hút phụ thuộc vào góc mở α của chụp. Góc mở càng lớn thì vận tốc tại tâm chụp vmax càng lớn so với vận tốc trung bình vTB + Đối với chụp có góc mở 90o : vmax = 1,65.vTB + Đối với chụp có góc mở 60o : vmax ≈ vTB - Vận tốc trung bình được xác định : L v TB = , m/s F - Vận tốc tại một điểm bất kỳ trong phần kéo dài của chụp như sau : + Đối với chụp tròn hoặc vuông: ro2 v xy = v max . 2 , m/s x + y2 + Đối với chụp chữ nhật có cạnh a > b h2 v xy = v max . , m/s 2 ⎡ ⎤ a ⎢ h + ( b − 0,5.a).y ⎥ ⎣ ⎦ 267
- α h ro y vmax vxy x F Hình 12.7: Luồng không khí trước chụp cưỡng bức c. Phểu hút Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi nặng, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy móc gia công cơ khí, máy dệt ..vv. Phểu được thiết kế như một bộ phận cấu thành của máy móc công nghệ. Để thải bụi ở các máy kích thước trung bình, tốc độ dòng phải lấy không nhỏ hơn 30 m/s và đường kính ống không nhỏ hơn 40mm 12.3.1.2 Thông gió thổi cục bộ Khi cần thông gió cho một khu vực nhỏ ví dụ như khu vực nhiệt độ cao và có nhiều chất độc hại người ta bố trí các miệng thổi gió tại vị trí người đang làm việc. Các miệng thổi thường có dạng hoa sen. Hoa sen thường được sử dụng ở những nơi toả nhiệt mạnh đặc biệt những nơi có bức xạ nhiệt lớn như ở các lò nung, lò sấy, bể lò rèn, chổ rót khuôn đúc vv. . . Trong một số trường hợp khác người ta sử dụng thiết bị làm mát kiểu di động . Thiết bị này gồm bơm, quạt và một tủ đứng bên trong có bố trí các vòi phun nước, lớp lọc chắn nước. Không khí trong phòng được quạt hút vào thiết bị, đi qua ngăn phun nước trao đổi nhiệt ẩm và hạ nhiệt độ trước khi thổi ra làm mát . a. Thổi mát cục bộ bằng chụp gió hoa sen Chụp gió hoe sen dùng cung cấp luồng không khí tập trung 12.3.1.3. Trong dân dụng Để thực hiện thông gió cho các phòng nhỏ và tiếp xúc với không khí ngoài trời người ta thường lắp đặt các quạt gắn tường. Tuỳ từng trường hợp mà có thể chọn giải pháp hút thải không khí trong phòng hay thổi cấp khí tươi vào phòng. Vê nåí t Khung gäù Miãûg thäø n i Mä tå a) Khung theï p Cæ âoï g måítæâäüg an í ûn Quạt khung nhựa b) Quạt khung sắt Hình 12.2 : Lắp đặt quạt gắn tường 268
- Trên hình 12.2 trình bày 2 kiểu quạt thông gió hay được sử dụng. Quạt khung nhựa hình thức phù hợp các công trình dân dụng, quạt khung sắt thuồng được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp. Cách lắp đặt quạt thông gió kiểu gắn tường đơn giãn. Tuy nhiên không phải phòng nào cũng lắp đặt được. Đối với các phòng nằm sâu trong công trình người ta sử dụng quạt thông gió đặt trên laphông cùng hệ thống kênh thông gió, miệng hút, miệng thổi. Hình 12.3 : Quạt thông gió gắn tường GENUIN Trên hình 12.3 là quạt thông gió của hãng GENUIN thường hay được sử dụng để thông gió cục bộ . Quạt này có thể gắn tường hoặc trần với các thông số kỹ thuật và mỹ thuật rất tốt. Các đặc tính kỹ thuật của quạt trình bày trên bảng 12.2. Bảng 12.2 : các thông số quạt gắn tường GENUIN MODEL Điện Công L Độ ồn Kích thước, mm áp suất, W m3/phút dB A B E G H F APB 15 220 V 24 4,8 37 150 250 190 88 53 53 APB 20 220 V 28 8,1 40 200 303 240 71 83 50 APB 25 220 V 36 12,6 43 250 350 290 80 58 50 APB 30 220 V 48 18 48 300 400 340 90 87 44 QUAÛ T 12.3.2. Thông gió tổng thể Hình 12.4 : Sơ đồ bố trí quạt thông gió Trên hình 12.4 là một ví dụ về thông gió tổng thể. Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm.. Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể. 269
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p | 1344 | 781
-
Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô
80 p | 918 | 528
-
Hệ thống điều hòa không khí của ô tô
12 p | 922 | 485
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p | 620 | 337
-
CHƯƠNG 5 MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ (ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
27 p | 541 | 233
-
Bài giảng Hệ thống điều hòa không khí
83 p | 353 | 185
-
Điều hòa không khí và thông gió P4
13 p | 287 | 172
-
NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
5 p | 298 | 145
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM) Chương 1
10 p | 231 | 108
-
Điều hòa không khí và thông gió P11
11 p | 169 | 106
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)
59 p | 184 | 104
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)
93 p | 191 | 101
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 2
53 p | 166 | 95
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 1
47 p | 179 | 91
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 1 - PGS. TS Võ Chí Chính
224 p | 142 | 70
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 2 - PGS. TS Võ Chí Chính
268 p | 137 | 63
-
Bài giảng Thiết bị sử dụng điện: Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí
21 p | 50 | 28
-
Điều hòa không khí và thông gió
246 p | 54 | 20

markdown:
# Điều hòa không khí và thông gió P12
Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17
lượt xem 77
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091030/hoang1/80x100/dieu_hoa_khong_khi_va_thong_gio_p12_8206.jpg)
##
Điều hòa không khí và thông gió P12
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Điều hòa không khí và thông gió P12
- CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI 12.1 THÔNG GIÓ 12.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió • Khái niệm Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ. Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý. • Mục đích của thông gió Thông gió có nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm: - Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều và đã được liệt kê mức độ ảnh hưởng trong chương 2. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2. - Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài - Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người - Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn. • Phân loại 1. Theo hướng chuyển động của gió Người ta chia ra các loại sau : - Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp Quaûcáp tú Phoì g n Cæ thaí ai í gi oï gi oï Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn. - Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Quaûhuï tt Phoì g n Cæ l áú a íy gi oï gi oï 253
- Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào. - Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Quaûhut tï Quaûcáp tú Phoì g n gi oï gi oï Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn. 2. Theo động lực tạo ra thông gió - Thông gió tự nhiên : Là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên - Thông gió cưỡng bức : Quá trình thông gió thực hiện bằng ngoại lực tức là sử dụng quạt. 3. Theo phương pháp tổ chức - Thông gió tổng thể : Thông gió tổng thể cho toàn bộ phòng hay công trình - Thông gió cục bộ : Thông gió cho một khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay các phòng có sinh các chất độc hại lớn. 4. Theo mục đích - Thông gió bình thường : Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người. - Thông gió sự cố : Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục các sự cố xảy ra. + Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất : Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài. + Khi xảy ra hoả hoạn : Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng. Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố. 12.1.2 Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng gió sử dụng để thông gió được tính toán phụ thuộc vào mục đích thông gió. Mục đích đó có thể là khử các chất độc hại, thải nhiệt thừa, ẩm thừa phát sinh trong phòng, khử bụi...vv. 12.1.2.1 Lưu lượng thông gió khử khí độc Các chất độc hại phát sinh thường gặp nhất là trong các nhà máy công xưởng sản xuất. Trong sinh hoạt các chất độc hại có thể phát sinh ở những khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vệ sinh. Các loại chất độc có hại trong công nghiệp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân sau đây: a. Phát sinh do các phản ứng hoá học trong quá trình sản xuất, quá trình cháy nhiên liệu. 254
- b. Phát sinh do quá trình vi sinh hoá c. Bốc hơi từ bề mặt thoáng của các bồn, bể chứa hoá chất. d. Bốc hơi từ bề mặt vật có sơn phủ các hoá chất độc hại. e. Rò rỉ từ thiết bị và đường ống. • Xác định lưu lượng thông gió Lưu lượng thông gió được xác định theo công thức sau đây: G L= (12-1) , m3 / h yc − yo trong đó G - Lượng chất độc hại tỏa ra phòng, g/h yc - Nồng độ cho phép của chất độc hại (tham khảo bảng 12.1), g/m3 yo - Nồng độ chất độc hại trong không khí thổi vào, g/m3. Nồng độ chất độc thổi vào phòng rất nhỏ có thể bỏ qua. G L= (12-2) , m3 / h yc Trong công thức trên, lượng chất độc hại phát sinh trong phòng rất khó xác định bằng lý thuyết. Người ta đã xây dựng nhiều công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực tế sẽ có nhiều sai sót. - Đối với các chất độc hại phát sinh ra do phản ứng hoá học hoặc phản ứng vi sinh hoá thì có thể xác định theo lý thuyết. Tuy nhiên thực tế có sai sót đáng kể do phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia và các điều kiện cụ thể của phản ứng, loại nguyên liệu sử dụng vv... - Đối với các nguồn gây độc khác cũng phụ thuộc tình trạng bề mặt, tốc độ gió, nhiệt độ phòng, diện tích bề mặt thoáng, khe hở rò rỉ vv.. Vì vậy cách tốt nhất để xác định lượng chất độc phát sinh là bằng thực nghiệm. Trong nhiều trường hợp cần khảo sát tại chỗ nồng độ các chất độc trong không khí và sự hao hụt theo thời gian của các chất để xác định lượng chất độc phát sinh. Bảng 12.1: Nồng độ cho phép của một số chất TT Tên chất Nồng độ cho TT Tên chất Nồng độ cho phép phép mg/m3 mg/m3 1 Acrolein 2 19 Đicloetan 10 2 Amoniac 2 20 Đivinin 100 3 Ancolmetylic 50 21 Ete etylic 300 4 Anilin 5 22 Etylen oxit 1 5 Axeton 200 23 Hidrosunfua 100 6 Axit acetic 5 24 Iot 1 7 Axit nitric 5 25 Kẽm oxit 5 8 Axit sunfuric 2 26 Magie oxit 15 9 Bezen 50 27 Metylenclorua 50 10 Cacbon monooxit 30 28 Naphtalen 20 11 Cacbon dioxit 1%o 29 Nicotin 0,5 12 Clo 0,1 30 Nitơ oxit 5 13 Clodioxit 1 31 Ôzôn 0,1 14 Clobenzen 50 32 Phênôn 5 15 Dầu hoả 300 33 Bụi thuốc lá, chè 3 16 Dầu thông 300 34 Bụi có SiO2 1 17 Đioxit sunfua 20 35 Bụi xi măng, đất 6 255
- 18 Điclobezen 20 12.1.2.2 Lưu lượng thông gió khử khí CO2 Khí CO2 phát sinh trong phòng chủ yếu là do hoạt động sống của cơ thể con người thải ra. Ngoài ra CO2 có thể sinh ra do các phản ứng đặc biệt khác. Trong phần này chỉ tính đến lượng CO2 phát sinh do con người thải ra. Lưu lượng không khí thông gió cần thiết để thải khí CO2 do con người toả ra tính trong 1 giờ được xác định như sau: VCO2 , m3/h.người l= (12-3) β−a Ở đây : VCO2 - là lượng CO2 do con người thải ra : m3/h.người β - Nồng độ CO2 cho phép, % thể tích. Thường chọn β = 0,15 a - Nồng độ CO2 trong không khí môi trường xung quanh, % thể tích. Thường chọn a=0,03%. l - Lưu lượng không khí cần cấp, m3/h.người Lượng CO2 do 01 người thải ra phụ thuộc vào cường độ lao động, nên lưu lượng thông gió thải CO2 cũng phụ thuộc vào cường độ lao động. Bảng 12.2: Lưu lượng thông gió thải CO2 cần thiết cho 01 người l, m3/h.người Cường độ vận động VCO2, 3 m /h.người β = 0,1 β = 0,15 - Nghỉ ngơi 0,013 18,6 10,8 - Rất nhẹ 0,022 31,4 18,3 - Nhẹ 0,030 43,0 25,0 - Trung bình 0,046 65,7 38,3 - Nặng 0,074 106,0 61,7 Bảng 12.3: Lượng khí tươi cần cung cấp khi có hút thuốc Mức độ hút thuốc, Lượng không khí tươi cần cung cấp, m3/h.người điếu/h.người 0,8 ÷ 1,0 13 ÷ 17 1,2 ÷ 1,6 20 ÷ 26 2,5 ÷ 3 42 ÷ 51 3 ÷ 5,1 51 ÷ 85 12.1.2.3 Lưu lượng thông gió thải ẩm thừa Ẩm thừa phát sinh trong phòng do nhiều nguyên nhân và đã được giới thiệu tính toán trong chương 3, đó chính là lượng ẩm thừa. Căn cứ vào lượng ẩm thừa có thể xác định lưu lượng thông gió thải ẩm thừa như sau : Wt , m3/h L= (12-4) ρ KK .(d max − d o ) Wt - Lượng hơi nước toả ra phòng, kg/h dmax - Dung ẩm cực đại cho phép của không khí trong phòng, kg/kg do - Dung ẩm của không khí thổi vào phòng, kg/kg ρKK - Khối lượng riêng của không khí, kg/m3 256
- 12.1.2.4 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa Nhiệt thừa tính toán thông gió có khác với nhiệt thừa tính toán điều hoà không khí do chế độ nhiệt điều hoà và thông gió có khác nhau. Đối với chế độ điều hoà nhiệt độ trong phòng khá thấp, nhưng đối với thông gió, do gió cấp không qua xử lý lạnh nên yêu cầu về nhiệt độ phòng trong trường hợp này phải cao hơn. Hiện nay vẫn chưa có các số liệu tiêu chuẩn về chế độ nhiệt thông gió. Vì vậy một cách gần đúng chấp nhận lấy nhiệt thừa QT tính toán theo chế độ điều hoà để tính thông gió và do đó lưu lượng thông gió tính được sẽ cao hơn yêu cầu, có thể coi đó là hệ số dự trữ. Lưu lượng gió thải nhiệt : QT , m3/h L= (12-5) ρ KK .(I R − I V ) QT- Lượng nhiệt thừa trong phòng, kCal/h Ir, Iv - Entanpi của không khí thổi vào và hút ra phòng, KCal/kg. Trạng thái không khí hút ra chính là trạng thái không khí trong phòng. Trong trường hợp không khí trong phòng chỉ toả nhiệt mà không tỏa hơi ẩm thì có thể áp dụng công thức : QT , m3/h L= (12-6) 0,24.ρ KK .(t R − t V ) tr, tv - Nhiệt độ của không khí thổi vào và hút ra phòng, oC Nhiệt dung riêng của không khí Ck = 0,24 kCal/kg.oC Khi tính toán cần lưu ý: - Nhiệt độ không khí trong phòng lấy theo yêu cầu vệ sinh và công nghệ của quá trình sản xuất. - Nhiệt độ không khí vào phải thoả mãn điều kiện vệ sinh tv > tT - a . Giá trị a tuỳ thuộc vị trí lắp đặt miệng thổi nêu ở chương 4. - Nhiệt độ không khí ra : Có thể lấy bằng nhiệt độ không khí trong phòng. Nếu miệng hút đặt cao thì tính theo công thức sau : tR = tT + β(H-Z) (12-7) H - Khoảng cách từ mặt sàn đến miệng hút, m Z - Chiều cao vùng làm việc, m β - Gradien nhiệt độ theo chiều cao. + Thông thường : β = 0,2 ÷ 1,5 oC/m + Đối với rạp hát, rạp chiếu bóng : β = 0,2 ÷ 0,3 : β = 0,4 ÷ 1,0 + Đối với xưởng nguội + Đối với xưởng nóng : β = 1 ÷ 1,5 12.1.2.5 Lưu lượng thông gió khử bụi Lưu lượng không khí thông gió nhằm mục đích thải bụi phát ra trong phòng được xác định theo công thức: Gb , m3/h L= (12-8) SC − So trong đó: Gb - Lượng bụi thải ra phòng, g/h Sc - Nồng độ bụi cho phép trong không khí, g/m3 So - Nồng độ bụi trong không khí thổi vào, g/m3 257
- 12.1.3 Bội số tuần hoàn Khi thông gió theo yêu cầu điều kiện vệ sinh nói chung mà không vì một mục đích cụ thể nào đó thì người ta tính lưu lượng gió thông gió dựa vào bội số tuần hoàn. Bội số tuần hoàn là số lần thay đổi không khí trong phòng trong một đơn vị thời gian. L K= , Lần/giờ (12-9) V trong đó K - Bội số tuần hoàn, lần/giờ L - Lưu lượng không khí cấp vào phòng, m3/h V - Thể tích gian máy, m3 Bội số tuần hoàn cho trong các tài liệu. Việc xác định lưu lượng gió theo bội số tuần hoàn khá thuận lợi trên thực tế. Bảng 12-3 : Bội số tuần hoàn K (lần/giờ) và lưu lượng gió thông gió, m3/h TT Khu vực thông gió Nhiệt độ tT, Bội số tuần hoàn hoặc lưu o lượng gió tuần hoàn (m3/h) C Hút ra Thổi vào Nhà ở Phòng ở hộ gia đình (tính cho 1m2 diện 18 ÷ 20 1 (3) - tích sàn) 2 Nhà bếp (60) - 15 3 Phòng tắm (25) - 25 4 Phòng vệ sinh (xí, tiểu) (25) - 16 5 Phòng vệ sinh : Tắm và xí tiểu (50) - 25 6 Phòng vệ sinh chung (50) - 16 7 Phòng sinh hoạt tập thể trong ký túc xá, 6 - 18 phòng học chung Khách sạn 8 Phòng ngủ (tính cho 1 người) (30) - 20 9 Khu vệ sinh riêng - Phòng 1 giường (50) - 25 - Phòng 2 giường (60) - 25 10 Khu vệ sinh chung - Cho 1 chậu xí (50) - 16 - Cho 1 chậu tiểu (25) - 16 Bệnh xá, trạm xá 11 Phòng bệnh nhân (tính cho 1 giường) (40) 20 12 Phòng phụ 2 1,5 25 13 Phòng cho trẻ sơ sinh bú 2 1,5 22 14 Phòng bác sĩ 1 1 20 15 Phòng X quang, chiếu xạ 4 3 20 16 Phòng chuẩn bị dụng cụ mổ, khử trùng 3 1 18 17 Phòng vật lý trị liệu, răng hàm mặt 3 2 20 18 Nhà xác 3 - 2 Công trình thể thao 19 Phòng tập luyện, thi đấu - Cho 1 vận động viên - (80) 15 - Cho khán giả - (20) 15 20 Bể bơi trong nhà - (20) 26 21 Phòng thay quần áo cạnh bể bơi 2 - 20 258
- 22 Phòng nghỉ của VĐ viên, lớp học 18 2 2 23 Khu vệ sinh 23 (100) Rạp hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ 24 Phòng khán giả 16 Theo tính 25 Hành lang 16 toán 2 26 Căng tin 18 5 - 27 Phòng hút thuốc 16 10 - 28 Phòng vệ sinh (tính cho 1 chậu xí hoặc 16 (100) chậu tiểu) 29 Phòng nghỉ của nhạc công 18 5 3 30 Phòng máy chiếu phim 16 3 3 3 * Ghi chú các số liệu trong dấu () có đơn vị là m /h.người 12.2 CÁC HÌNH THỨC THÔNG GIÓ 12.2.1 Thông gió tự nhiên Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt thừa hoặc tổng hợp cả hai. Thông gió tự nhiên bao gồm : - Thông gió do thẩm lọt - Thông gió do khí áp : nhiệt áp và áp suất gió - Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn 12.2.1.1 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng có sự chênh lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chổ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà H 2 = h 2.(γ N − γ T) F2 Mæ âàóg aï cnp ï Vuì g trung hoaì n t ,γ t ,γ T T N N F1 H1 = h1.(γ N − γ T) Hình 12.1 : Nguyên lý thông gió do nhiệt áp 259
- Trên hình 12.1 biểu thị sự phân bố chênh lệch cột áp trong nhà và ngoài trời. - Cột áp tạo nên sự chuyển động đối lưu không khí là: H = g.h.(ρN - ρT ) (12-10) h = h1 + h2 - Là khoảng cách giữa các cửa cấp gió và cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình của không khí trong phòng, kg/m3 - Cột áp tạo ra sự chuyển động của không khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (12-11) - Cột áp xả khí ra khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) (12-12) Tốc độ không khí chuyển động qua các cửa vào và cửa thải : 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) 2.H 1 ω1 = = , m/s (12-13) ρN ρN 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) 2.H 2 ω2 = = , m/s (12-14) ρT ρT - Lưu lượng không khí qua các cửa là : L1 = F1.ω1.µ1 (12-15) L2 = F2.ω2.µ2 (12-16) F1, F2 : Diện tích cửa vào và cửa thải, m2 µ1, µ2 : Hệ số lưu lượng của cửa vào và cửa thải. Thay vào ta có: 2.g.h1 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 1 = F1 .µ 1 . ρN (12-17) 2.g.h 2 .(ρ N − ρ T ) , m3/s L 2 = F2 .µ 2 . ρT (12-18) Ở chế độ ổn định ta có L1 = L2 hay: F1.ω1.µ1 = F2.ω2.µ2 (12-19) Từ đây ta rút ra : F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 (12-20) . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Giải hệ phương trình h = h1 + h2 F1 µ 2 h 2 .ρ N h = = α. 2 . F2 µ 1 h1 .ρ T h1 Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng không khí trao đổi trong trường hợp này là : Lưu lượng không khí trao đổi phụ thuộc vào độ cao h và độ chênh mật độ giữa bên trong và ngoài. 260
- 2gh(ρ N − ρ T ) , m3/s L= (12-21) ρN ρT + (F1µ1 ) (F2µ 2 ) 2 2 Trường hợp đặc biệt khi F1 = F2 và µ1 = µ2 2.g.h(ρ N − ρ T ) , m3/s L = F.µ. (12-22) ρ N + ρT 12.2.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu : - Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. - Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy. Hình 12.1: Phân bố áp suất dưới tác dụng của gió Cột áp (hay độ chân không) do gió tạo ra tại một vị trí so với áp suất khí quyển có thể xác định theo công thức: ρ N .ωg 2 , kG/m2 H g = K kd . (12-23) 2 Kkđ - Hệ số khí động ωg - Tốc độ gió, m/s ρN - Khối lượng riêng của không khí bên ngoài trời, kg/m3 Hệ số Kkđ được xác định bằng thực nghiệm, người ta tạo ra những luồng gió gió thổi vào các mô hình các công trình đó rồi đo áp suất phân bố trên các điểm cần xét trên mô hình rồi dựa vào lý thuyết tương tự suy ra áp suất trên công trình thực. Ta nhận thấy phía mặt đón gió cột áp do gió tạo ra dương và ngược lại phía khuất gió có cột áp âm. Vì vậy hệ số khí động phía đón gió có giá trị dương và phía khuất gió có giá trị âm. Hệ số khi động thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như hướng gió thổi so với mặt đón gió và khoảng cách giữa các nhà lân cận. Trong trường hợp chung, có thể lấy hệ số Kkđ được lấy như sau: - Phía đầu gió: Kmax = 0,8 thường lấy k = 0,5 ÷ 0,6 - Phía khuất gió: Kmin = - 0,75 thường lấy k = - 0,3 261
- Hệ số Kkđ không phụ thuộc vào tốc độ mà phụ thuộc vào góc thổi của không khí vào so với nhà, hình dạng nhà và vị trí tương đối giữa các nhà với nhau, điều này có thể thấy ở hình 12-2 Nhiệm vụ của bài toán tính thông gió là xác định lưu lượng thông gió của công trình dưới tác dụng của gió. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra. 1) Trường hợp có 2 cửa Giả sử phân xưởng có 02 cửa chênh lệch độ cao giữa tâm của chúng là H. Coi khối lượng riêng không khí bên ngoài và bên trong không đổi . Chúng ta tính cho trường hợp bên trong phòng không có nhiệt thừa QT = 0, do đó tT = tN và γT = γN = γ (hay ρN = ρT = ρ). Hệ số khí động ở cửa (1) là K1 và ở cửa (2) là K2 . Chọn mặt phẳng x-x qua tâm cửa (1) làm chuẩn, áp suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (1) là: ρ.ωg 2 p1 = K 1 . (12-24) 2 Gọi px là áp suất bên trong nhà trên mặt phẳng x-x. Như vậy hiệu áp suất ở cửa (1) là: ∆p1 = p1 - px (12-25) Ap suất bên trong và bên ngoài của cửa 2 là: PT(2) = px - H.γ (12-26) PN(2) = p2 - H.γ (12-27) Ap suất do gió tạo ra bên ngoài cửa (2) được xác định như sau: ρ.ωg 2 p2 = K 2 . (12-28) 2 Hiệu áp suất bên trong và bên ngoài cửa (2): ∆p2 = pT(2) - pN(2) = px - p2 (12-29) - Phương trình cân bằng lưu lượng cho cửa (1) và cửa (2): 2.(p1 − p x ) 2.(p x − p 2 ) L = µ 1 .F1 . = µ 2 .F2 . (12-30) ρ ρ Từ đây rút ra: µ1 .F12 .p1 + µ 2 .F2 .p2 2 2 px = (12-31) 2 µ1 .F12 + µ 2 .F2 2 2 2 p1 − p 2 2 L = µ 1 .µ 2 .F1 .F2 . (12-32) .22 ρ µ 1 .F1 + µ 2 .F22 2 Đặt F2/F1 = β, ta có: µ1 .p1 + µ 2 .β 2 .p2 2 px = (12-33) 2 µ1 + µ 2 .β 2 2 2 2 p1 − p 2 L = µ 1 .µ 2 .F2 . (12-34) .2 ρ µ 1 + µ 2 .β 2 2 262
- Nếu cửa gió vào và ra tương tự nhau tức µ1 = µ2 = µ thì: p1 + p2 .β 2 px = (12-35) 1+ β 2 2 p1 − p 2 L = µ.F2 . (12-36) . ρ 1+ β2 Từ công thức trên ta có thể suy ra như sau: - Nếu cửa 1 đóng F1 = 0 : px = p2 - Nếu cửa 2 đóng F2 = 0 : px = p1 p1 + p2 px = - Nếu F1 = F2 thì : 2 Như vậy, khi thay đổi diện tích các cửa thì áp suất bên trong phòng tại tiết diện x-x thay đổi trong khoảng từ p1 đến p2 . p - γ.H p -γ.H 2 x (2) H Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p (1) p 1 x x x Hình 12.3 2) Trường hợp có nhiều cửa Xét trường hợp thường gặp khi phân xưởng có 04 cửa . Giả sử đã biết được tốc độ gió tại các cửa, hệ số khí động của chúng, ta sẽ xác định được áp suất dư do gió tạo ra ở các cửa là: ρ.ωgi 2 , N/m2 pi = K i . (12-37) 2 Ta đang xét trường hợp không có nhiệt thừa nên có thể coi áp suất dư px trong phong không đổi theo độ cao, tức là áp suất bên trong phòng tại các cửa đều bằng nhau. 263
- p p (2) (4) 4 2 Khäng coïnhiãûthæ t a ì tN = tT γN= γT = γ p = p = const x (1) (3) p p 1 3 Hình 12.4 Ap dụng định luật Becnuli cho dòng qua các cửa ta có: v i2 ∆p = pi − px = ρ. , N/m2 (12-38) 2 trong đó vi là tốc độ chuyển động của dòng không khí qua cửa i, m/s Hay: 2 vi = ( pi − p x ) , m/s (12-39) ρ Ta có phương trình cân bằng lưu lượng cho phân xưởng: L1 + L2 = L3 + L4 (12-40) Hay: µ1.F1.v1 + µ2.F2.v2 = µ3.F3.v3 + µ4.F4.v4 (12-41) Thay giá trị tốc độ vào ta có: 2 2 2 2 µ 1 .F1 . .(p1 − p x ) + µ 2 .F2 . .(p 2 − p x ) = µ 3 .F3 . .(p x − p3 ) + µ 4 .F4 . .(p x − p 4 ) ρ ρ ρ ρ Giả sử tất cả các cửa giống nhau về cấu trúc, tức các hệ số µ giống nhau, rút gọn phương trình ta có: F1. p1 − px + F2 . p2 − px = F3 . px − p3 + F4 . px − p4 (12-43) Giải phương trình (12-43) ta sẽ tìm được áp suất dư trong phòng px và thay vào (12-42) sẽ xác định được lưu lượng gió trao đổi trong trường hợp này. 12.2.2 Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió Việc thông gió do nhiệt áp có nhược điểm là khi kết cấu công trình xây dựng không kín thì có rất nhiều cửa gió vào và ra . Kết quả chênh lệch độ cao giữa các cửa hút và thải nhỏ nên lưu lượng không khí trao đổi sẽ giảm. Mặt khác nhiều công trình phức tạp có nhiều tầng, muốn thải gió lên trên nhờ thông gió tự nhiên không dễ dàng thực hiện được. Vì thế người ta sử dụng các kênh dẫn gió để đưa gió lên cao và hút những nơi cần thiết trong công trình. Các kênh gió thường được bố trí kín bên trong các kết cấu xây dựng. Ở phía đỉnh của kênh gió thường có các nón để chắn mưa, nắng. Để tránh hiện tượng quẩn gió các ống thông gió cần nhô lên cao hẳn so với mái nhà 0,5m. Cột áp do kênh gió tạo nên là: H = g.h. (ρN - ρT ), N/m2 264
- Cột áp do kênh tạo nên cũng phụ thuộc mùa và có giá trị lớn về mùa đông. Về phía bên trong người ta sử dụng các miệng hút có tính chất trang trí kết hợp . Với hệ thống này không cần phải thực hiện thổi gió vào phòng mà nhờ thông gió thẩm lọt để bù lại lượng gió thoát ra. Việc tính độ cao kênh gió được thực hiện như sau: - Căn cứ vào lưu lượng thông gió yêu cầu, tiết diện kênh gió ta xác định được tốc độ gió: ω = L/F, m/s - Trên cơ sở tốc độ và tiết diện xác định tổng trở lực ∆p = Σ∆pcb + Σ∆pms - Chiều cao h phải đủ lớn để khắc phục trở lực đường ống, hay: H = g.h. (ρN - ρT ) > Σ∆pcb + Σ∆pms 12.3 THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC Thông gió nhờ quạt gọi là thông gió cưỡng bức. So với thông gió tự nhiên thông gió cưỡng bức có phạm vi hoạt động lớn hơn, hiệu quả cao hơn, có thể dễ dàng điều chỉnh và thay đổi lưu lượng thông gió cho phù hợp. Tuy nhiên thông gió cưỡng bức có chi phí đầu tư và vận hành khá lớn. 12.3.1. Thông gió cục bộ 12.3.1.1. Thông gió hút cục bộ Mục đích: Hút thải ra ngoài những chất có hại ngay từ chổ phát sinh ra chúng, không cho lan toả ra xung quanh làm ô nhiễm không khí trong phòng. Ưu điểm của thông gió hút cục bộ so vơi thông gió tổng thể là ở chổ do hút ngay lập tức các chất độc hại tại nơi phát sinh nên lưu lượng thông gió nhỏ, giảm chi phí vận hành Thông gió hút cục bộ có nhiều kiểu dạng, dưới đây la một số kiểu thông gió cục bộ phổ biến nhất thường được sử dụng. 1. Tủ hút khí Tủ hút là nơi thực hiện các thao tác sản xuất phát sinh các chất độc hại. Chát độc hại phát sinh được hút vào bên trong tủ và thải ra bên ngoài. Các dạng tủ hút thường được sử dụng cho các trường hợp: Gia công nóng kim loại, mạ kim loại, dùng cho sơn các vật phẩm, dùng cho hàn, dùng cho các thí nghiệm có phát sinh các chất độc hại, dùng cho các quá trình sản xuất có sinh các chất độc hại khác. Tủ hút có cấu tạo rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp cụ thể . Cấu tạo chung bao gồm: bàn thao tác 1, là nơi gia công, chết tạo các chi tiết. Cửa lấy gió dùng để lấy gió từ bênnngoài vào bên trong tủ nhằm giảm nồng độ chất độc phát sinh trong tủ. Ống thoát gió ra ngoài 3, được nối thông với quạt có lưu lượng và cột áp đảm bảo yêu cầu. 265
- 3 2 1 Hình 12.5: Cấu tạo tủ hút 1- Bàn thao tác; 2- Cửa hút gió; 3- Ống thoát gió 2. Chụp hút Chụp hút là dạng hút cục bộ đơn giản và phổ biến, thường được sử dụng để hút thải gió nóng, bụi, khí độc có tính chất nhẹ hơn không khí . Chụp hút có thể lợi dụng lực hút tự nhiên hay cưỡng bức để hút gió. a. Chụp hút gió đặt trên các nguồn toả nhiệt Đối với chụp hút kiểu này, lực hút tạo nên do lực đẩy Acsimet. Không khí trên bề mặt nguồn toả nhiệt nóng nên nhẹ hơn và bốc lên cao đi vào các chụp hút gió và đi ra ngoài h F Hình 12.5: Chụp hút làm việc bằng sức hút tự nhiên Lưu lượng không khí hút có thể xác định theo thực nghiệm [1]: L = 0,65.3 Q.F 2 .h , m3/h Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s F - Diện tích bề mặt toả nhiệt, m2 h - Chiều cao từ mép dưới của chụp đến nguồn toả nhiệt., m. Công thức này áp dụng trong trường hợp h < 1,5. F , trong trường hợp này hầu hết khí bốc lên được hút vào chụp hút, tiết diện ngang của luồng coi như không đổi và bằng tiết diện của nguồn toả nhiệt - Trong trường hợp khoảng cách lớn do chuyển động khuyếch tán nên tiết diện luồng tăng, trong trường hợp này có thể tính lưu lượng và kích thước luồng như sau : - Lưu lượng : 266
- L z = 0,13.Z 3/ 2 .Q1/ 3 - Bề rộng hay đường kính luồng không khí ở khoảng cách z tính từ tiêu điểm của luồng (xem hình 12.6): dZ = 0,45.Z0,88, m trong đó: Z - Khoảng cách từ tiêu điểm luồng tới tiết diện đang xét, m Q - Lượng nhiệt toả ra từ bề mặt F, kcal/s dz d y z 2d Hình 12.6: Luồng không khí bốc lên từ bề mặt toả nhiệt Từ công thức tính đường kính dz, có thể xác định được kích thước phểu cực tiểu khi biết được độ cao h tính từ bề mặt toả nhiệt lên miệng phểu hoặc ngược lại xách định được độ cao khi biết trước kích thước phểu. b. Chụp hút gió cưỡng bức Lưu lượng chụp hút cưỡng bức phụ thuộc vào lưu lượng quạt . Luồng không khí trước chụp hút cưỡng bức có các đặc điểm sau : - Sự thay đổi tốc độ trên trục của chụp hút phụ thuộc vào góc mở α của chụp. Góc mở càng lớn thì vận tốc tại tâm chụp vmax càng lớn so với vận tốc trung bình vTB + Đối với chụp có góc mở 90o : vmax = 1,65.vTB + Đối với chụp có góc mở 60o : vmax ≈ vTB - Vận tốc trung bình được xác định : L v TB = , m/s F - Vận tốc tại một điểm bất kỳ trong phần kéo dài của chụp như sau : + Đối với chụp tròn hoặc vuông: ro2 v xy = v max . 2 , m/s x + y2 + Đối với chụp chữ nhật có cạnh a > b h2 v xy = v max . , m/s 2 ⎡ ⎤ a ⎢ h + ( b − 0,5.a).y ⎥ ⎣ ⎦ 267
- α h ro y vmax vxy x F Hình 12.7: Luồng không khí trước chụp cưỡng bức c. Phểu hút Phểu hút được sử dụng để thải các loại bụi nặng, hơi độc ở các thiết bị công nghệ như máy móc gia công cơ khí, máy dệt ..vv. Phểu được thiết kế như một bộ phận cấu thành của máy móc công nghệ. Để thải bụi ở các máy kích thước trung bình, tốc độ dòng phải lấy không nhỏ hơn 30 m/s và đường kính ống không nhỏ hơn 40mm 12.3.1.2 Thông gió thổi cục bộ Khi cần thông gió cho một khu vực nhỏ ví dụ như khu vực nhiệt độ cao và có nhiều chất độc hại người ta bố trí các miệng thổi gió tại vị trí người đang làm việc. Các miệng thổi thường có dạng hoa sen. Hoa sen thường được sử dụng ở những nơi toả nhiệt mạnh đặc biệt những nơi có bức xạ nhiệt lớn như ở các lò nung, lò sấy, bể lò rèn, chổ rót khuôn đúc vv. . . Trong một số trường hợp khác người ta sử dụng thiết bị làm mát kiểu di động . Thiết bị này gồm bơm, quạt và một tủ đứng bên trong có bố trí các vòi phun nước, lớp lọc chắn nước. Không khí trong phòng được quạt hút vào thiết bị, đi qua ngăn phun nước trao đổi nhiệt ẩm và hạ nhiệt độ trước khi thổi ra làm mát . a. Thổi mát cục bộ bằng chụp gió hoa sen Chụp gió hoe sen dùng cung cấp luồng không khí tập trung 12.3.1.3. Trong dân dụng Để thực hiện thông gió cho các phòng nhỏ và tiếp xúc với không khí ngoài trời người ta thường lắp đặt các quạt gắn tường. Tuỳ từng trường hợp mà có thể chọn giải pháp hút thải không khí trong phòng hay thổi cấp khí tươi vào phòng. Vê nåí t Khung gäù Miãûg thäø n i Mä tå a) Khung theï p Cæ âoï g måítæâäüg an í ûn Quạt khung nhựa b) Quạt khung sắt Hình 12.2 : Lắp đặt quạt gắn tường 268
- Trên hình 12.2 trình bày 2 kiểu quạt thông gió hay được sử dụng. Quạt khung nhựa hình thức phù hợp các công trình dân dụng, quạt khung sắt thuồng được sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp. Cách lắp đặt quạt thông gió kiểu gắn tường đơn giãn. Tuy nhiên không phải phòng nào cũng lắp đặt được. Đối với các phòng nằm sâu trong công trình người ta sử dụng quạt thông gió đặt trên laphông cùng hệ thống kênh thông gió, miệng hút, miệng thổi. Hình 12.3 : Quạt thông gió gắn tường GENUIN Trên hình 12.3 là quạt thông gió của hãng GENUIN thường hay được sử dụng để thông gió cục bộ . Quạt này có thể gắn tường hoặc trần với các thông số kỹ thuật và mỹ thuật rất tốt. Các đặc tính kỹ thuật của quạt trình bày trên bảng 12.2. Bảng 12.2 : các thông số quạt gắn tường GENUIN MODEL Điện Công L Độ ồn Kích thước, mm áp suất, W m3/phút dB A B E G H F APB 15 220 V 24 4,8 37 150 250 190 88 53 53 APB 20 220 V 28 8,1 40 200 303 240 71 83 50 APB 25 220 V 36 12,6 43 250 350 290 80 58 50 APB 30 220 V 48 18 48 300 400 340 90 87 44 QUAÛ T 12.3.2. Thông gió tổng thể Hình 12.4 : Sơ đồ bố trí quạt thông gió Trên hình 12.4 là một ví dụ về thông gió tổng thể. Quạt sử dụng thông gió tổng thể thường là quạt dạng ống hoặc các quạt ly tâm.. Để thông gió cho các phòng lớn hoặc nhiều phòng một lúc người ta sử dụng thông gió kiểu tổng thể. 269
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p |
1344 |
781
-
Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô
80 p |
918 |
528
-
Hệ thống điều hòa không khí của ô tô
12 p |
922 |
485
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
72 p |
620 |
337
-
CHƯƠNG 5 MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ (ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
27 p |
541 |
233
-
Bài giảng Hệ thống điều hòa không khí
83 p |
353 |
185
-
Điều hòa không khí và thông gió P4
13 p |
287 |
172
-
NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
5 p |
298 |
145
-
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM) Chương 1
10 p |
231 |
108
-
Điều hòa không khí và thông gió P11
11 p |
169 |
106
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)
59 p |
184 |
104
-
Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)
93 p |
191 |
101
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 2
53 p |
166 |
95
-
Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô: Phần 1
47 p |
179 |
91
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 1 - PGS. TS Võ Chí Chính
224 p |
142 |
70
-
Giáo trình Điều hòa không khí: Phần 2 - PGS. TS Võ Chí Chính
268 p |
137 |
63
-
Bài giảng Thiết bị sử dụng điện: Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí
21 p |
50 |
28
-
Điều hòa không khí và thông gió
246 p |
54 |
20

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=e8iu5930lj9f1d7tmqfp6otum7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với việc Hà Tĩnh lập quy hoạch chung cho thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó, tại phiên họp thứ 37 diễn ra vào chiều 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện huyện Kỳ Anh là đơn vị cấp huyện có dân số lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với trên 206.000 nhân khẩu và 33 đơn vị hành chính cấp xã. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện rất nhanh nên cần phải tách ra để bảo đảm công tác quản lý nhà nước hiệu quả.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh thì tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 1 thành phố, 1 thị xã và 10 huyện thành 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện) không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã (262 đơn vị), nhưng có chuyển 1 thị trấn và 5 xã thành 6 phường (từ 15 phường, 12 thị trấn, 235 xã thành 21 phường, 11 thị trấn, 230 xã).
Theo đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh gồm 12 đơn vị hành chính gồm 6 phường thuộc thị xã là Kỳ Anh, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương; các xã còn lại gồm Kỳ Nam, Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Hưng. Trung tâm hành chính của thị xã đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại.
Huyện Kỳ Anh còn lại 21 xã, trung tâm hành chính sau khi điều chỉnh địa giới hành chính đặt tại xã Kỳ Đồng.
Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội đánh giá việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo động lực đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực, mặt khác việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện cho huyện Kỳ Anh (còn lại) phát triển.
Khu vực thành lập thị xã Kỳ Anh mới sẽ bao gồm Khu kinh tế Vũng Áng - một trong 5 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước và là khu kinh tế động lực với các ngành công nghiệp nặng lớn của cả nước và khu vực như luyện cán thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu…, tại đây có cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương nắm giữ vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng và giao thông hàng hải của khu vực và quốc tế.
Bên cạnh đó, Đô thị Kỳ Anh sẽ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thị xã thuộc tỉnh được pháp luật quy định.
Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

markdown:
![ Ảnh minh họa. Nguồn: internet](http://static.tapchitaichinh.vn/660x450/Uploaded/phammaihanh/2015_05_07/du4_PPFC.jpg)
Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với việc Hà Tĩnh lập quy hoạch chung cho thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó, tại phiên họp thứ 37 diễn ra vào chiều 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện huyện Kỳ Anh là đơn vị cấp huyện có dân số lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với trên 206.000 nhân khẩu và 33 đơn vị hành chính cấp xã. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện rất nhanh nên cần phải tách ra để bảo đảm công tác quản lý nhà nước hiệu quả.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh thì tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 1 thành phố, 1 thị xã và 10 huyện thành 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện) không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã (262 đơn vị), nhưng có chuyển 1 thị trấn và 5 xã thành 6 phường (từ 15 phường, 12 thị trấn, 235 xã thành 21 phường, 11 thị trấn, 230 xã).
Theo đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh gồm 12 đơn vị hành chính gồm 6 phường thuộc thị xã là Kỳ Anh, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương; các xã còn lại gồm Kỳ Nam, Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Hưng. Trung tâm hành chính của thị xã đặt tại khu hành chính huyện Kỳ Anh hiện tại.
Huyện Kỳ Anh còn lại 21 xã, trung tâm hành chính sau khi điều chỉnh địa giới hành chính đặt tại xã Kỳ Đồng.
Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội đánh giá việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo động lực đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực, mặt khác việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện cho huyện Kỳ Anh (còn lại) phát triển.
Khu vực thành lập thị xã Kỳ Anh mới sẽ bao gồm Khu kinh tế Vũng Áng - một trong 5 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước và là khu kinh tế động lực với các ngành công nghiệp nặng lớn của cả nước và khu vực như luyện cán thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu…, tại đây có cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương nắm giữ vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng và giao thông hàng hải của khu vực và quốc tế.
Bên cạnh đó, Đô thị Kỳ Anh sẽ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thị xã thuộc tỉnh được pháp luật quy định.
## Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=JC89fhl-0wEkAAAAMzFhNGIzNTQtOWU0ZC00YzRmLTgyOTktNmVhNjcyMzU0ZDg50; domain=tapchitaichinh.vn; expires=Tue, 26-Dec-2017 07:16:48 GMT; path=/; HttpOnly


text:
>> Mía đường Việt Nam: Thách thức trước 'sân chơi' hội nhập
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, vụ ép 2014-2015 diện tích mía toàn tỉnh đạt trên 26.000 ha, giảm hơn 3.000 ha so với vụ ép 2013-2014, năng suất đạt 52 tấn/ha (giảm 4,69/tấn/ha so với vụ ép 2013 - 2014); sản lượng đạt trên 1,3 triệu tấn (giảm hơn 400.000 tấn so với vụ ép 2013-2014).
Nguyên nhân sự sụt giảm về sản xuất mía niên vụ này, theo Sở NN&PTNT Nghệ An là do thời tiết khô hạn từ đầu vụ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của mía nên năng suất đạt thấp. Dịch bệnh chồi cỏ tuy có giảm hơn nhưng diện tích gây hại vẫn còn cao và nguy cơ lây lan rất lớn, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng mía của vùng nguyên liệu.
Vì vậy, Sở NN&PTNT Nghệ An đề xuất Bộ NN&PTNT chỉ đạo Viện Bảo vệ thực vật nhanh chóng tìm ra nguyên nhân truyền bệnh “chồi cỏ” hại mía giúp Nghệ An có phương án phòng chống tốt hơn trong thời gian tới.
Được biết, dự kiến kế hoạch vụ ép 2015 - 2016, tổng diện tích mía trên toàn tỉnh đạt 30.600 ha, năng suất 63,5 tấn/ha; sản lượng trên 1,9 triệu tấn. Hiện tại, Nghệ An có 3 nhà máy chế biến đường với tổng công suất thiết kế là 13.300 tấn mía/ngày. Trong đó Công ty TNHH mía đường MAT&L 9.000 tấn mía/ngày, Nhà máy đường Sông Con 3.300 tấn mía cây/ngày, Nhà máy đường Sông Lâm 1.000 tấn mía cây/ngày./.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Tài chính Việt Nam
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Tổng biên tập: Phạm Văn Hoành
Phó Tổng biên tập: Đinh Hùng - Đậu Huy Sáu
Địa chỉ Tòa soạn: 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội - Điện thoại: 04.39431657 - Fax: 04.39431632 - Email: thoibaotaichinhvietnam@gmail.com
Giấy phép báo điện tử :160/GP-BTTTT
Đường dây nóng: 0965 199 586 - Liên hệ quảng cáo: 0965 182 586

X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly


text:
|Trang
chủ |
Liên kết WebsiteBộ GD&ĐTThành phố Đà NẵngSở GD-ĐT Đà Nẵng
TÌM KIẾM
Trong:
Ti�u đề
Tr�ch dẫn
Nội dung
T�c giả
GIẢI ĐÁP
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
GƯƠNG HỒ CHÍ MINH
Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục vẹn nguyên giá trị thời đại
Vui Tết độc lập - niềm tự hào bất tận
Vinh danh SV xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Một bức thư lịch sử mãi nguyên vẹn giá trị
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”
Học tập ý chí và phương pháp tự học của Bác Hồ
Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ
Giao lưu các điển hình “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Quỹ giải thưởng Công chúa Maha Chakri đến thăm trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Xem tin ngày:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ
Số người online: 44
Giới thiệu |
Góp ý - Liên hệ

markdown:
|
|
![]()
|
|![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|![]()
|
|
::Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Thành phố Đà Nẵng
- Việt Nam
Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
* Điện thoại: 0236.3944844 - Fax: 0236.3944936 Hiệu trưởng: ThS. Lê Vinh * Email: vinh.nth@gmail.com
* Di động: 0905.211.275 |
|

Cache-Control: private

Content-Type: text/html


text:
Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng
Thánh Gióng – vị anh hùng dân tộc đã đi vào sử sách Việt như một niềm tự hào cho truyền thống đánh giặc cứu nước kiên cường. Bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi Đền Gióng cùng những người thân yêu. Vậy tại sao không đến với dịch vụ Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng để có chuyến đi không chỉ ý nghĩa mà còn an toàn tuyệt đối.
Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng – Thương Hiệu Tin Dùng
Với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe, Hoàng Quân luôn khẳng định vị thế hàng đầu của mình bởi uy tín về chất lượng hàng đầu, được nhiều khách hàng tin dùng. Cho Thuê Xe 45 Chỗ Giá rẻ Đi Đền Gióng là một trong những dịch vụ đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng trong mùa lễ hội năm nay
Sự tin yêu đầu tiên được khẳng định qua CHẤT LƯỢNG XE HÀNG ĐẦU với những thông số kĩ thuật an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định an toàn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm trên những con đường cao tốc nguy hiểm. Sự cố kĩ thuật là điều không thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Sự cố nếu có sẽ được đội ngũ nhân viên kĩ thuật làm việc 24/24h khắc phục nhanh nhằm đảm bảo hành trình thông suốt
Cùng với đó là ĐỘI NGŨ LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP, GIÀU NĂM KINH NGHIỆM luôn đồng hành cùng bạn. Cung đường dài sẽ trở nên ngắn khi có sự đồng hành của những bác tài vui tính, sẵn lòng phục vụ khi đến với dịch vụ Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng
Đặc biệt, GIẢM GIÁ TỪ 10% ĐẾN 40% CHI PHÍ như món quà tri ân chân thành mà dịch vụ Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng dành cho sự tin yêu của khách hàng trong suốt thời gian qua. Nếu bạn tìm được địa chỉ cho thuê xe 45 chỗ nào có mức báo giá thấp hơn chúng tôi sẽ giảm giá cho bạn còn thấp hơn với chất lượng tốt hơn.
Đền Gióng – Điểm Đến Lý Tưởng
Thuộc địa phận xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn – ngoại thành Hà Nội. Đền Gióng trở thành điểm tham quan lý tưởng khi hướng về cội nguồn dân tộc. Chỉ mất khoảng 1 tiếng di chuyển bạn đã có thể về với khu di tích lịch sử nổi tiếng này.
Về Đền Gióng bạn không chỉ được sống cùng những năm tháng lịch sử hào hùng mà còn được thưởng thức khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trữ tình của dãy núi Vệ Linh. Quên đi những mệt mỏi của cuộc sống để nhường chỗ cho những phút thành tịnh cõi lòng sẽ khiến bạn thoải mái nhất.
Lễ hội Đền Gióng được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Thánh Gióng. Lễ hội đã thu hút hàng triệu khách tham quan về dự với lòng thành kính, biết ơn vô tận. Chắc chắn đó sẽ là chuyến đi ý nghĩa cùng những người thân yêu.
ĐỂ HIỂU HƠN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI VIẾT SAU:
1. Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ của Hoàng Quân
2. Vì sao nên lựa chọn dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ của Hoàng Quân
3. Đài Truyền hình đánh giá gì về cho thuê xe Hoàng Quân
4. Ý kiến khách hàng về dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ
5. Hình ảnh khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ
BẠN CẦN THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI GỌI NGAY: 0971.06.99.66 - 0971.07.99.66
HOÀNG QUÂN Chuyên cho thuê xe 45 chỗ uy tín chất lượng giá tốt nhất tại Hà Nội
Tel: (+84-4) 66.83.66.07 – (+84-4) 22.134.666
Email: thuexehoangquan@gmail.com

markdown:
# Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng
*Thánh Gióng – vị anh hùng dân tộc đã đi vào sử sách Việt như một niềm tự hào cho truyền thống đánh giặc cứu nước kiên cường. Bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi Đền Gióng cùng những người thân yêu. Vậy tại sao không đến với dịch vụ * [Cho Thuê Xe 45 Chỗ](http://thuexedulich45cho.com/)Đi Đền Gióng để có chuyến đi không chỉ ý nghĩa mà còn an toàn tuyệt đối.
[Cho Thuê Xe 45 Chỗ](http://thuexedulich45cho.com/) Đi Đền Gióng – Thương Hiệu Tin Dùng [Cho Thuê Xe 45 Chỗ](http://thuexedulich45cho.com/)Đi Đền Gióng – Thương Hiệu Tin Dùng
Với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe, Hoàng Quân luôn khẳng định vị thế hàng đầu của mình bởi uy tín về chất lượng hàng đầu, được nhiều khách hàng tin dùng.
**Cho Thuê Xe 45 Chỗ Giá rẻ Đi Đền Gióng** là một trong những dịch vụ đang nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng trong mùa lễ hội năm nay
Sự tin yêu đầu tiên được khẳng định qua
**CHẤT LƯỢNG XE HÀNG ĐẦU** với những thông số kĩ thuật an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định an toàn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm trên những con đường cao tốc nguy hiểm. Sự cố kĩ thuật là điều không thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Sự cố nếu có sẽ được đội ngũ nhân viên kĩ thuật làm việc 24/24h khắc phục nhanh nhằm đảm bảo hành trình thông suốt
Cùng với đó là
**ĐỘI NGŨ LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP, GIÀU NĂM KINH NGHIỆM** luôn đồng hành cùng bạn. Cung đường dài sẽ trở nên ngắn khi có sự đồng hành của những bác tài vui tính, sẵn lòng phục vụ khi đến với dịch vụ **Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng**
Đặc biệt,
**GIẢM GIÁ TỪ 10% ĐẾN 40% CHI PHÍ** như món quà tri ân chân thành mà dịch vụ **Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đi Đền Gióng** dành cho sự tin yêu của khách hàng trong suốt thời gian qua. Nếu bạn tìm được địa chỉ cho thuê xe 45 chỗ nào có mức báo giá thấp hơn chúng tôi sẽ giảm giá cho bạn còn thấp hơn với chất lượng tốt hơn.
** Đền Gióng – Điểm Đến Lý Tưởng**
Thuộc địa phận xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn – ngoại thành Hà Nội. Đền Gióng trở thành điểm tham quan lý tưởng khi hướng về cội nguồn dân tộc. Chỉ mất khoảng 1 tiếng di chuyển bạn đã có thể về với khu di tích lịch sử nổi tiếng này.
Về Đền Gióng bạn không chỉ được sống cùng những năm tháng lịch sử hào hùng mà còn được thưởng thức khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trữ tình của dãy núi Vệ Linh. Quên đi những mệt mỏi của cuộc sống để nhường chỗ cho những phút thành tịnh cõi lòng sẽ khiến bạn thoải mái nhất.
Lễ hội Đền Gióng được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Thánh Gióng. Lễ hội đã thu hút hàng triệu khách tham quan về dự với lòng thành kính, biết ơn vô tận. Chắc chắn đó sẽ là chuyến đi ý nghĩa cùng những người thân yêu.
**ĐỂ HIỂU HƠN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI VIẾT SAU:**
**1**. [Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ của Hoàng Quân](http://thuexedulich45cho.com/) **2**. [Vì sao nên lựa chọn dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ của Hoàng Quân](http://thuexedulich45cho.com/tin-tuc/vi-sao-nen-lua-chon-dich-vu-cho-thue-xe-du-lich-45-cho) **3**. [Đài Truyền hình đánh giá gì về cho thuê xe Hoàng Quân](http://thuexedulich45cho.com/tin-tuc/dai-truyen-hinh-danh-gia-gi-ve-cho-thue-xe-hoang-quan) **4**. [Ý kiến khách hàng về dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ](http://thuexedulich45cho.com/tin-tuc/y-kien-khach-hang-ve-dich-vu-cho-thue-xe-du-lich-45-cho) **5**. [Hình ảnh khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ](http://thuexedulich45cho.com/tin-tuc/hinh-anh-khach-hang-su-dung-dich-vu-thue-xe-du-lich-45-cho) **BẠN CẦN THUÊ XE 45 CHỖ TẠI HÀ NỘI GỌI NGAY** **: 0971.06.99.66 - 0971.07.99.66** **HOÀNG QUÂN Chuyên cho thuê xe 45 chỗ uy tín chất lượng giá tốt nhất tại Hà Nội**
Tel: (+84-4) 66.83.66.07 – (+84-4) 22.134.666
Email:
[thuexehoangquan@gmail.com](mailto:thuexehoangquan@gmail.com)

Vary: Accept-Encoding,User-Agent