text:
Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
Chia sẻ: Pham Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:98
lượt xem 229
download
Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
Công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ, các tổ hợp sản xuất đều phải hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Điện năng thực sự đóng góp một phần quan trọng vào lỗ lãi của xí nghiệp.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện ĐỀ TÀI Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 1
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ, các tổ hợp sản xuất đều phải hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Điện năng thực sự đóng góp một phần quan trọng vào lỗ lãi của xí nghiệp. Nếu 1 tháng xảy ra mất điện 1, 2 ngày xí nghiệp không có lãi, nếu mất điện lâu hơn xí nghiệp sẽ thua lỗ. Chất lượng điện xấu(chủ yếu là điện áp thấp ) ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. Chất lượng điện áp thực sụ quan trọng với xí nghiệp may, xí nghiệp hoá chất, xí nghiệp lắp đặt chế tạo cơ khí, điện tử chính xác. Vì thế, đảm bảo độ tin cậy cấp điện áp và nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu của đề án thiết kế cấp điện cho khu xí nghiệp. Nhằm hệ thống hoá và vân dụng những kiến thức đã được học tập trong những năm ở trường để giải quyết những vấn đề thực tế, em đã được giao thực hiện đề tài thiết kế môn học với nội dung: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp. Khu liên hiệp xí nghiệp có 7 phân xưởng cần cung cấp một lượng điện tương đối lớn nguồn điện được lấy từ nguồn cao áp qua các trạm biến áp trung gian về nhà máy cung cấp đến các phân xưởng. Đồ án giới thiệu chung về nhà máy, vị trí địa lý, đặc điểm công nghệ, phân bố phụ tải . . . Đồng thời đồ án cũng xác định phụ tải tính toán, thiết kế mạng điện cao áp, hạ áp . . . Để hoàn thành tốt đồ án này, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong môn hệ thống điện, đặc biệt là của cô giáo Nguyễn Thị Anh. Do kiến thức và thời gian có hạn, bản đồ án không tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy ,cô góp ý kiến để bản đồ án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 2
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện MỤC LỤC CHƯƠNG I/ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN……………………..5 I/ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK………………..…..5 II/ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO CÁC PHÂN XƯỞNG KHÁC…….....18 III/ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TOÀN NHÀ MÁY……………………....22 IV/ BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI CÁC PHÂN XƯỞNG…………………………....34 V/ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM PHỤ TẢI NHÀ MÁY…………………….....36 CHƯƠNG II/ THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP NHÀ MÁY……………...28 I/ LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP TRUYỀN TẢI……………………………..28 II/ VẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN CC ĐIỆN CHO NHÀ MÁY…………….....28 III/XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG,DUNG LƯỢNG CÁC TRẠM BAPX..29 IV/ PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY MẠNG ĐIỆN CAO ÁP……………………….33 V/CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN……...……36 VI/ LỰA CHỌN DÂY DẪN………………………………………………...39 VII/ TÍNH TOÁN CHI TIẾT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN…………………...42 VIII/ CHỌN PHƯƠNG ÁN………………………………………………..64 IX/ THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN…………...67 X/TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH, KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÃ CHỌN…………………………………………………………………..…75 CHƯƠNG III/ THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG…..79 I/ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SCCK………..79 II/ LỰA CHON CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN………….80 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 3
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 1/ Giới thiệu chung Trong nhà máy cơ khí có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Các hệ thống máy móc này có tính công nghệ cao và thiện đại. Do vậy mà việc cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai; về mặt kỹ thuật và kinh tế phải đề ra phương án cấp điện sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không gây quá dư thừa dung lượng công suất dự trữ. Nhà máy có 7 phân xưởng, các phân xưởng này được xây dựng tương đối gần nhau được cho trong bảng sau: Kí Tên phân xưởng Pđặt ( kW ) Hệ số nhu cầu Hệ số công suất hiệu knc 1 Phân xưởng 1 560 0,4 0,7 2 Phân xưởng 2 700 0,45 0,65 3 Phân xưởng 3 520 0,32 0,6 4 Phân xưởng Theo tính toán SCCK 5 Phân xưởng 5 600 0,19 0,7 6 Kho hàng 130 0,3 0,8 7 Nhà hành chính 120 0,7 0,8 Theo quy trình trang bị điện và công nghệ của nhà máy ta thấy khi ngừng cung cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của nhà máy gây thiệt hại về nền kinh tế quốc dân do đó ta xếp nhà máy vào phụ tải loại II, cần được bảo Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 4
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện đảm cung cấp điện liên tục và an toàn. Trong nhà máy có: phân xưởng , kho hàng, nhà hành chính dùng phụ tải loại 1 2/ Giới thiệu đặc điểm phụ tải điện của nhà máy: Phụ tải điện trong nhà máy công nghiệp có thể phân ra làm 2 loại phụ tải: + Phụ tải động lực. + Phụ tải chiếu sáng. Phụ tải động lực thường có chế độ làm việc dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là 380/220V, công suất của chúng nằm trong dải từ 1 đến hàng chục kW và được cung cấp bởi dòng điện xoay chiều tần số f=50Hz. Phụ tải chiếu sáng thường là phụ tải 1 pha, công suất không lớn. Phụ tải chiếu sáng bằng phẳng , ít thay đổi và thường dùng dòng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz. Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 5
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN I / PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK 1/ Phương pháp xác định phụ tải tính toán: Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ huỷ hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên tới nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn thiết bị về mặt phát nóng. Phụ tải tính toán được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện như: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ … tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp; lựa chọn dung lượng bù công suất phản kháng … phụ tải tính toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: công suất, số lượng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống … Nếu phụ tải tính toán xác định được nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện, ngược lại nếu phụ tải tính toán xác định được lớn hơn phụ tải thực tế thì gây ra dư thừa công suất, làm ứ đọng vốn đầu tư, gia tăng tổn thất… cũng vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xác định phụ tải tính toán, song cho đến nay vẫn chưa có được phương phương pháp nào thật hoàn thiện. Những phương pháp cho kết quả đủ tin cậy thì lại quá phức tạp, khối lượng tính toán và các thông tin ban đầu về phụ tải lại quá lớn. Ngược lại những phương pháp tính đơn giản lại có kết quả có độ chính xác thấp. 2/ Các phương pháp xác định phụ tải tính toán a/ Phương pháp xác định phụ tải tính toán (PTTT) theo công suất đặt và hệ số nhu cầu: Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 6
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Ptt = knc.Pđ Trong đó : knc : là hệ số nhu cầu , tra trong sổ tay kĩ thuật . Pđ : là công suất đặt của thiết bị hoặc nhóm thiết bị , trong tính toán có thể lấy gần đúng Pđ Pdđ (kW) . b/ Phương pháp xác định PTTT theo công suất công suất trung bình và hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải : Ptt = khd . Ptb Trong đó : khd : là hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải tra trong sổ tay kĩ thuật khi biết đồ thị phụ tải . Ptb : là công suât trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW) . c / Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình : Ptt = Ptb . Trong đó : : là độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình . : là hệ số tán xạ của . d/ Phương pháp xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm : a 0 .M Ptt = Tmax Trong đó : a0: là suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm, kWh/đvsp. M: là số sản phẩm sản suất trong một năm . Tmax: là thời gian sử dụng công suất lớn nhất , (h) Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 7
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện e/ Phương pháp xác định PTTT theo suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích: Ptt = p0 . F Trong đó : p0 : là suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích , (W/m2) . F : là diện tích bố trí thiết bị , (m2) . f/ Phương pháp tính trực tiếp : Là phương pháp điều tra phụ tải trực tiếp để xác định PTTT áp dụng cho hai trường hợp: - Phụ tải rất đa dạng không thể áp dụng phương pháp nào để xác định phụ tải tính toán. - Phụ tải rất giống nhau và lặp đi lặp lại ở các khu vực khác nhau như phụ tải ở khu chung cư . g/ Xác định phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị: Theo phương pháp này thì phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị sẽ xuất hiện khi thiết bị có dòng khởi động lớn nhất mở máy còn các thiết bị khác trong nhóm đang làm việc bình thường và được tính theo công thức sau: Iđn = Ikđ (max) + (Itt - ksd . Iđm (max)) Trong đó: Ikđ (max): là dòng khởi động của thiết bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm máy. Itt: là dòng điện tính toán của nhóm máy. Iđm (max): là dòng định mức của thiết bị đang khởi động. ksd: là hệ số sử dụng của thiết bị đang khởi động. Trong các phương pháp trên, 3 phương pháp 4,5,6 dựa trên kinh nghiệm thiết kế và vận hành để xác định PTTT nên chỉ cho các kết quả gần đúng tuy nhiên chúng khá đơn giản và tiện lợi. Các phương pháp còn lại được xây dựng Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 8
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện trên cơ sở lý thuyết xác suất thống kê có xét đến nhiều yếu tố do đó có kết quả chính xác hơn, nhưng khối lượng tính toán hơn và phức tạp. Trong bài tập dài này với phân xưởng SCCK ta đã biết vị trí, công suất đặt, và các chế độ làm việc của từng thiết bị trong phân xưởng nên khi tính toán phụ tải động lực của phân xưởng có thể sử dụng phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại. Các phân xưởng còn lại do chỉ biết diện tích và công suất đặt của nó nên để xác định phụ tải động lực của các phân xưởng này ta áp dụng phương pháp tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu. Phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích sản xuất. h/ Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại Vì đã có thông tin chính sác về mặt bằng bố trí máy móc thiết bị biết được công suất và quá trình công nghệ của từng thiết bị nên ta xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại.Theo phương pháp này phụ tải tính toán được xác định như sau: + Tính toán phụ tải động lực Với 1 động cơ Ptt = Pđm Với nhóm động cơ n ≤ 3 n Ptt = Pđmi i Với nhóm động cơ n ≥ 4 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i Trong đó : Pđmi : công suất định mức của thiết bị ksd :hệ số sử dụng của nhóm thiết bị. tra sổ tay Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 9
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện n: Số thiết bị trong nhóm. kmax: Hệ số cực đại, tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ: kmax = f(nhq, ksd) nhq: Số thiết bị dùng điện hiệu quả. Tính nhq Xác định n1 : số thiết bị cos công suất lớn hay bằng một nởa công suất thiết bị có công suất lớn nhất. Xác định P1 : công suất của n1 thiết bị trên n P1 = Pdmi i Xác định n* = n1 P* = P1 n P Trong đó : n : tổng số thiết bị trong nhóm n P∑ : tổng công suất mỗi nhóm , P∑ = Pđmi i Từ n* và P* tra bảng ta được nhp* + Khi nhq ≥ 4 → Tra bảng với nhq và ksd được kmax + Khi nhq < 4 → Phụ tải tính toán được xác định theo công thức n Ptt = ( kti. Pdmi ) i Trong đó: kti : hệ số tải của thiết bị i kti = 0,9 với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn kti = 0,75 với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 10
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện + Phụ tải động lực phản kháng Qtt = Ptt . tgφ Trong đó Cosφ : hệ số công suất tính toán của nhóm thiết bị, tra sổ tay cosφtb = Pdmi. cos Pdmi 2/ Phụ tải tính toán động lực của các nhóm Số liệu tính toán nhóm 1 Tên thiết bị Số lượng Công suất đặt Hệ số sử dụng Hệ số công Pđm(kW) ksd suất 1 máy 2 máy Máy tiện 3 10,65 31,95 0,14 0,6 Máy khoan 1 2,2 2,2 0,13 0,6 Máy phay 1 6,6 6,6 0,12 0,6 Máy mài 2 0,6 1,2 0,14 0,6 Máy phay 1 6,2 6,2 0,13 0,6 Tổng 8 48,15 Số thiết bị trong nhóm : n = 8 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy tiện công suất 10,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 5,325 : n1 = 5 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 44,75 kW → n* = n1 = 5 = 0,44 n 8 P1 44,75 P* = = = 0,93 P 48,15 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,63 → nhp = nhq* . n = 0,63 . 8 = 5.04 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 11
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 31,95.0,14 2,2.0,13 6,6.0,12 6,2.0,13 1,2.0,14 ↔ ksdtb = 48,15 → ksdtb = 0,12 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 3,23 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 3,23.0,12.48.15 = 18,7 kW + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 1,3 Qtt = Ptt . tgφ = 18,7 . 1,3 = 24,31 kVAr Stt = Ptt = 18,7 31,2 kVA cos 0,6 Stt 31,2 Itt = 47,1A 3.Udm. 3.0,38 Số liệu tính toán nhóm 2 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Tủ sấy 1 6 6 0,75 0,95 Lò điện 1 10 10 0,75 0,95 Máy doa 1 18,65 18,65 0,17 0,6 Quạt gió 1 5,5 5,5 0,6 0,6 Máy mài DCG 1 1 1 0,16 0,6 Máy mài sắc 1 0,65 0,65 0,16 0,6 mũi phay Tổng 6 41,8 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 12
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Số thiết bị trong nhóm : n = 6 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy doa có công suất 18,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 18,65 : n1 = 2 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 28,65 kW → n* = n1 = 2 = 0,33 n 6 P1 28,65 P* = = = 0,69 P 41,8 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,62 → nhp = nhq* . n = 0,62 . 6 = 3,72 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P 6.k 6 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 6.0,75 10.0,75 18,65.0,17 5,5.0,6 1.0,16 0,65.0,16 ksdtb= 41,8 → ksdtb = 0,45 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 1,87 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 1,87.0,45.41,8 =35,17 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 6.0,95 10.0,95 18,65.0,6 5,5.0,6 1.0,6 0,65.0,6 cosφtb= 41,8 → cosφtb = 0,73 + Ta có cosφ = 0,73 tgφ = 0,94 Qtt = Ptt . tgφ = 35,17 . 0,94 = 33,05 kVAr Stt = Ptt = 35,17 48,18 kVA cos 0,73 Ptt 48,18 Itt = 73,2 A 3.Udm. 3.0,38 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 13
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Số liệu tính toán nhóm 3 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Máy tiện ren 1 7 7 0,16 0,65 Máy tiện ren 1 7 7 0,16 0,6 Máy tiện ren 1 3 3 0,12 0,6 Máy khoan bàn 3 0,65 1,95 0,14 0,65 Máy mài tròn 2 1,2 2,4 0,13 0,6 Máy mài thô 1 2,8 2,8 0,14 0,6 Máykhoan đứng 3 4,5 13,5 0,14 0,55 Tổng 12 37,65 Số thiết bị trong nhóm : n = 12 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy tiện ren công suất 7 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 18,65 : n1 = 5 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 27,5 kW → n* = n1 = 5 = 0,42 n 12 P* = P1 = 27,5 = 0,73 P 37,65 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,69 → nhp = nhq* . n = 0,69 . 12 = 8.2 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P6.k 6 P7.k 7 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 p 7 7.0,16 7.0,16 7.0,12 1,95.0,14 2,4.0,13 2,8.0,14 13,5.0,14 ksdtb= 37,65 → ksdtb = 0,15 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 14
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 2,31 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 2,31.0,15.37,65 =13 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 P7cos 7 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 P7 7.0,95 7.0,95 3.0,6 1,95.0,65 2,4.0,6 2,8.0,6 13,5.0,55 cosφtb = 37,65 → cosφtb = 0,6 + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 0,55 Qtt = Ptt . tgφ = 13 . 1,3 = 16,9 kVAr Stt = Ptt = 13 = 22 kVA cos 0,6 Stt 22 Itt = 33,4 A 3.Udm. 3.0,38 Số liệu tính toán nhóm 4 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Máy hút bụi 1 4 4 0,13 0,65 Tiện 1 10 10 0,14 0,6 Tiện T616 1 11 11 0,13 0,65 Tiện SV18 1 10,5 10,5 0,14 0,55 Tiện 2 4 8 0,12 0,65 Quạt gió 1 3 3 0,13 0,6 Tổng 7 46,5 Số thiết bị trong nhóm : n = 7 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 15
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Thiết bị công suất lớn nhất : Tiện công suất 18,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 11 : n1 = 3 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 31,5 kW → n* = n1 = 3 = 0,43 n 7 P1 31,5 P* = = = 0,68 P 46,5 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,69 → nhp = nhq* . n = 0,69 . 7 = 4,83 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P 6.k 6 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 3.0,13 8.0,12 10,5.0,14 11.0,13 10.0,14 4.0,13 ↔ ksdtb= 46,5 → ksdtb = 0,13 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 2,87 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 2,87.0,13.46,5 =17,35 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 3.0,6 8.0,65 10,5.0,55 11.0,65 10.0,6 4.0,65 cosφtb= 46,5 → cosφtb = 0,6 + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 1,3 Qtt = Ptt . tgφ = 17,35 . 1,3 = 22,5 kVAr Stt = Ptt = 17,35 28,9 kVA cos 0,6 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 16
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Stt 28,9 Itt = 43,9 A 3.Udm. 3.0,38 Bảng phụ tải điện của phân xưởng sửa chữa cơ khí Tên nhóm và Số Pđm Ksd Cosφ Ptt Qtt Stt Itt thiết bị lượng (kW) Tgφ kW kVAr kVA A Nhóm 1 Máy Tiện 3 10,65 0,14 0,6 Máy Khoan 1 2,2 0,13 0,6 Máy Phay 1 6,6 0,12 0,6 Máy Phay 1 6,2 0,13 0,6 Máy Mài 2 0,6 0,14 0,6 Tổng nhóm 1 8 48,15 0,12 0,6/1,3 18,7 24,31 31,2 47,4 Nhóm 2 Tủ sấy 1 6 0,75 0,95 Lò điện 1 10 0,75 0,95 Máy doa 1 18,65 0,17 0,6 Quạt gió 1 5,5 0,6 0,6 Máy mài DCG 1 1 0,16 0,6 Máy mài SMP 1 0,65 0,16 0,6 Tổng nhóm 2 6 41,8 0,45 0,73 35,17 33,05 48,18 73,2 0,94 Nhóm 3 Máy tiện ren 1 7 0,16 0,65 Máy tiện ren 1 7 0,16 0,6 Máy tiện ren 1 3 0,12 0,6 Máy K bàn 3 0,65 0,14 0,65 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 17
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Máy mài tròn 2 1,2 0,13 0,6 Máy mài thô 1 2,8 0,14 0,6 Máy K đứng 3 4,5 0,14 0,55 Tổng nhóm 3 12 37,65 0,15 0,6 13 16,9 22 33,4 1,3 Nhóm 4 Máy hút bụi 1 4 0,13 0,65 Tiện 1 10 0,14 0,6 Tiện T616 1 11 0,13 0,65 Tiện SV18 1 10,05 0,14 0,55 Tiện 2 4 0,12 0,65 Quạt gió 1 3 0,13 0,6 Tổng nhóm 4 46,5 0,13 0,6 17,35 22,5 28,9 43,9 1,3 3/ Phụ tải tính toán phân xưởng SCCK a/ Phụ tải tính toán hiệu dụng Ptt = kđt .∑Pttnhóm Trong đó : Kđt : hệ số đồng thời, xét khả năng phụ tải các phân xưởng không đồng thời cực đại. Có thể tạm lấy. Kđt = 0,9 ÷ 0,95 khi số phân xưởng n = 2 ÷ 4 Kđt = 0,8 ÷ 0,85 khi số phân xưởng n = 5 ÷ 10 Với ý nghĩa là khi số phân xưởng càng lớn thì kđt càng nhỏ. Phụ tải tính toán xác định theo các công thức trên dùng thiết kế mạng cao áp. Chọn kđt = 0,85 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 18
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện → Pttpx = 0,85.( 18,7 + 35,17 + 13 + 17,35 ) = 72 (kW) b/ Phụ tải tính toán phản kháng Qttpx = kđt .∑Qttnhom = 0,85 . ( 24,31 + 33,05 + 16,9 + 22,5 ) = 82,3 ( kVAr) c/ Phụ tải tính toán toàn phần của phân xưởng SCCK Stt = P 2tt Q 2 tt = 72 2 82,32 = 109,3 kVA Sttpx 109,3 Ittpx = 166 A 3.Udm 3.0,38 II /XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO CÁC PHÂN XƯỞNG KHÁC 1) Phương pháp hệ số nhu cầu Khi xí nghiệp đã có thiết kế nhà xưởng, chưa có thiết kế chi tiết, bố trí các máy móc, thiết bị trên mặt bằng. Lúc này mới chỉ biết công suất đặt nên ta sử dụng phương pháp hệ số nhu cầu để tính phụ tải tính toán các phân xưởng. 2) Phụ tải tính toán động lực của mỗi phân xưởng Ptt = knc . Pđ Qtt = Ptt . tgφ Trong đó Knc : Hệ số nhu cầu, tra sổ tay Pđ : công suất đặt của phân xưởng Cosφ : hệ số công suất tính toán của mỗi phân xưởng, tra sổ tay từ cosφ → tgφ 3) Phụ tải chiếu sáng của mỗi phân xưởng Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 19
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện a) Phụ tải tác dụng chiếu sáng của mỗi phân xưởng Pcs = 9% Stt Trong đó Pcs : phụ tải chiếu sáng tác dụng của mỗi phân xưởng, W Stt : phụ tải tính toán toàn phần của phân xưởng b) Phụ tải chiếu sáng phản kháng của mỗi phân xưởng Qcs = Pcs . tgφ Nếu phân xưởng có động cơ → dùng đèn sợi đốt → cosφcs = 1 → tgφcs = 0 → Qcs = Pcs . tgφcs = 0 Nếu phân xưởng không có động cơ → dùng đèn hùynh quang → cosφcs = 0,6 ÷ 0,8 4 / Phụ tải tính toán toàn phần của mỗi phân xưởng a) Phụ tải tính toán tác dụng Pttpx = Ptt + Pcs b) Phụ tải tính toán phản kháng Qttpx = Qtt + Qcs c) Phụ tải tính toán toàn phần Stt = Ptt 2 Q tt 2 5 /Tính toán phụ tải cho các phân xưởng Kí Tên phân xưởng Pđặt ( kW ) Hệ số nhu cầu Hệ số công suất hiệu knc 1 Phân xưởng 1 560 0,4 0,7 2 Phân xưởng 2 700 0,45 0,65 3 Phân xưởng 3 520 0,32 0,6 4 Phân xưởng SCCK Theo tính toán Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p | 1127 | 661
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p | 632 | 423
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
94 p | 543 | 303
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí
95 p | 322 | 148
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 3 & 4
54 p | 217 | 101
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 6
18 p | 203 | 73
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 7& 8
15 p | 127 | 57
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 5
7 p | 147 | 53
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
104 p | 78 | 40
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 1
2 p | 92 | 29
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 2
18 p | 70 | 22
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 3
20 p | 62 | 20
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 4
12 p | 79 | 19
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1 và toàn bộ nhà máy cơ khí QP3
104 p | 44 | 19
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 5
8 p | 47 | 17
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 6
11 p | 53 | 16
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG MỠ ĐẦU
7 p | 58 | 15
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy Z453
47 p | 32 | 14

markdown:
# Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
Chia sẻ: Pham Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:98
lượt xem 229
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100923/saobang_052003/80x100/6161340703779.jpg)
##
Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ, các tổ hợp sản xuất đều phải hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Điện năng thực sự đóng góp một phần quan trọng vào lỗ lãi của xí nghiệp.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Đồ án "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp"
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện ĐỀ TÀI Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 1
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện lớn nhất. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ, các tổ hợp sản xuất đều phải hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Điện năng thực sự đóng góp một phần quan trọng vào lỗ lãi của xí nghiệp. Nếu 1 tháng xảy ra mất điện 1, 2 ngày xí nghiệp không có lãi, nếu mất điện lâu hơn xí nghiệp sẽ thua lỗ. Chất lượng điện xấu(chủ yếu là điện áp thấp ) ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. Chất lượng điện áp thực sụ quan trọng với xí nghiệp may, xí nghiệp hoá chất, xí nghiệp lắp đặt chế tạo cơ khí, điện tử chính xác. Vì thế, đảm bảo độ tin cậy cấp điện áp và nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu của đề án thiết kế cấp điện cho khu xí nghiệp. Nhằm hệ thống hoá và vân dụng những kiến thức đã được học tập trong những năm ở trường để giải quyết những vấn đề thực tế, em đã được giao thực hiện đề tài thiết kế môn học với nội dung: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu liên hiệp xí nghiệp. Khu liên hiệp xí nghiệp có 7 phân xưởng cần cung cấp một lượng điện tương đối lớn nguồn điện được lấy từ nguồn cao áp qua các trạm biến áp trung gian về nhà máy cung cấp đến các phân xưởng. Đồ án giới thiệu chung về nhà máy, vị trí địa lý, đặc điểm công nghệ, phân bố phụ tải . . . Đồng thời đồ án cũng xác định phụ tải tính toán, thiết kế mạng điện cao áp, hạ áp . . . Để hoàn thành tốt đồ án này, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong môn hệ thống điện, đặc biệt là của cô giáo Nguyễn Thị Anh. Do kiến thức và thời gian có hạn, bản đồ án không tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy ,cô góp ý kiến để bản đồ án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 2
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện MỤC LỤC CHƯƠNG I/ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN……………………..5 I/ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK………………..…..5 II/ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO CÁC PHÂN XƯỞNG KHÁC…….....18 III/ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TOÀN NHÀ MÁY……………………....22 IV/ BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI CÁC PHÂN XƯỞNG…………………………....34 V/ XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM PHỤ TẢI NHÀ MÁY…………………….....36 CHƯƠNG II/ THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP NHÀ MÁY……………...28 I/ LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP TRUYỀN TẢI……………………………..28 II/ VẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN CC ĐIỆN CHO NHÀ MÁY…………….....28 III/XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG,DUNG LƯỢNG CÁC TRẠM BAPX..29 IV/ PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY MẠNG ĐIỆN CAO ÁP……………………….33 V/CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN……...……36 VI/ LỰA CHỌN DÂY DẪN………………………………………………...39 VII/ TÍNH TOÁN CHI TIẾT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN…………………...42 VIII/ CHỌN PHƯƠNG ÁN………………………………………………..64 IX/ THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN…………...67 X/TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH, KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÃ CHỌN…………………………………………………………………..…75 CHƯƠNG III/ THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG…..79 I/ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SCCK………..79 II/ LỰA CHON CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN………….80 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 3
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 1/ Giới thiệu chung Trong nhà máy cơ khí có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Các hệ thống máy móc này có tính công nghệ cao và thiện đại. Do vậy mà việc cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao. Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai; về mặt kỹ thuật và kinh tế phải đề ra phương án cấp điện sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không gây quá dư thừa dung lượng công suất dự trữ. Nhà máy có 7 phân xưởng, các phân xưởng này được xây dựng tương đối gần nhau được cho trong bảng sau: Kí Tên phân xưởng Pđặt ( kW ) Hệ số nhu cầu Hệ số công suất hiệu knc 1 Phân xưởng 1 560 0,4 0,7 2 Phân xưởng 2 700 0,45 0,65 3 Phân xưởng 3 520 0,32 0,6 4 Phân xưởng Theo tính toán SCCK 5 Phân xưởng 5 600 0,19 0,7 6 Kho hàng 130 0,3 0,8 7 Nhà hành chính 120 0,7 0,8 Theo quy trình trang bị điện và công nghệ của nhà máy ta thấy khi ngừng cung cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của nhà máy gây thiệt hại về nền kinh tế quốc dân do đó ta xếp nhà máy vào phụ tải loại II, cần được bảo Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 4
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện đảm cung cấp điện liên tục và an toàn. Trong nhà máy có: phân xưởng , kho hàng, nhà hành chính dùng phụ tải loại 1 2/ Giới thiệu đặc điểm phụ tải điện của nhà máy: Phụ tải điện trong nhà máy công nghiệp có thể phân ra làm 2 loại phụ tải: + Phụ tải động lực. + Phụ tải chiếu sáng. Phụ tải động lực thường có chế độ làm việc dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là 380/220V, công suất của chúng nằm trong dải từ 1 đến hàng chục kW và được cung cấp bởi dòng điện xoay chiều tần số f=50Hz. Phụ tải chiếu sáng thường là phụ tải 1 pha, công suất không lớn. Phụ tải chiếu sáng bằng phẳng , ít thay đổi và thường dùng dòng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz. Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 5
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN I / PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK 1/ Phương pháp xác định phụ tải tính toán: Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ huỷ hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên tới nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn thiết bị về mặt phát nóng. Phụ tải tính toán được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện như: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ … tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp; lựa chọn dung lượng bù công suất phản kháng … phụ tải tính toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: công suất, số lượng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống … Nếu phụ tải tính toán xác định được nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện, ngược lại nếu phụ tải tính toán xác định được lớn hơn phụ tải thực tế thì gây ra dư thừa công suất, làm ứ đọng vốn đầu tư, gia tăng tổn thất… cũng vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xác định phụ tải tính toán, song cho đến nay vẫn chưa có được phương phương pháp nào thật hoàn thiện. Những phương pháp cho kết quả đủ tin cậy thì lại quá phức tạp, khối lượng tính toán và các thông tin ban đầu về phụ tải lại quá lớn. Ngược lại những phương pháp tính đơn giản lại có kết quả có độ chính xác thấp. 2/ Các phương pháp xác định phụ tải tính toán a/ Phương pháp xác định phụ tải tính toán (PTTT) theo công suất đặt và hệ số nhu cầu: Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 6
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Ptt = knc.Pđ Trong đó : knc : là hệ số nhu cầu , tra trong sổ tay kĩ thuật . Pđ : là công suất đặt của thiết bị hoặc nhóm thiết bị , trong tính toán có thể lấy gần đúng Pđ Pdđ (kW) . b/ Phương pháp xác định PTTT theo công suất công suất trung bình và hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải : Ptt = khd . Ptb Trong đó : khd : là hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải tra trong sổ tay kĩ thuật khi biết đồ thị phụ tải . Ptb : là công suât trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị (kW) . c / Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình : Ptt = Ptb . Trong đó : : là độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình . : là hệ số tán xạ của . d/ Phương pháp xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm : a 0 .M Ptt = Tmax Trong đó : a0: là suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm, kWh/đvsp. M: là số sản phẩm sản suất trong một năm . Tmax: là thời gian sử dụng công suất lớn nhất , (h) Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 7
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện e/ Phương pháp xác định PTTT theo suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích: Ptt = p0 . F Trong đó : p0 : là suất trang bị điện trên một đơn vị diện tích , (W/m2) . F : là diện tích bố trí thiết bị , (m2) . f/ Phương pháp tính trực tiếp : Là phương pháp điều tra phụ tải trực tiếp để xác định PTTT áp dụng cho hai trường hợp: - Phụ tải rất đa dạng không thể áp dụng phương pháp nào để xác định phụ tải tính toán. - Phụ tải rất giống nhau và lặp đi lặp lại ở các khu vực khác nhau như phụ tải ở khu chung cư . g/ Xác định phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị: Theo phương pháp này thì phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị sẽ xuất hiện khi thiết bị có dòng khởi động lớn nhất mở máy còn các thiết bị khác trong nhóm đang làm việc bình thường và được tính theo công thức sau: Iđn = Ikđ (max) + (Itt - ksd . Iđm (max)) Trong đó: Ikđ (max): là dòng khởi động của thiết bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm máy. Itt: là dòng điện tính toán của nhóm máy. Iđm (max): là dòng định mức của thiết bị đang khởi động. ksd: là hệ số sử dụng của thiết bị đang khởi động. Trong các phương pháp trên, 3 phương pháp 4,5,6 dựa trên kinh nghiệm thiết kế và vận hành để xác định PTTT nên chỉ cho các kết quả gần đúng tuy nhiên chúng khá đơn giản và tiện lợi. Các phương pháp còn lại được xây dựng Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 8
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện trên cơ sở lý thuyết xác suất thống kê có xét đến nhiều yếu tố do đó có kết quả chính xác hơn, nhưng khối lượng tính toán hơn và phức tạp. Trong bài tập dài này với phân xưởng SCCK ta đã biết vị trí, công suất đặt, và các chế độ làm việc của từng thiết bị trong phân xưởng nên khi tính toán phụ tải động lực của phân xưởng có thể sử dụng phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại. Các phân xưởng còn lại do chỉ biết diện tích và công suất đặt của nó nên để xác định phụ tải động lực của các phân xưởng này ta áp dụng phương pháp tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu. Phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo phương pháp suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích sản xuất. h/ Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại Vì đã có thông tin chính sác về mặt bằng bố trí máy móc thiết bị biết được công suất và quá trình công nghệ của từng thiết bị nên ta xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại.Theo phương pháp này phụ tải tính toán được xác định như sau: + Tính toán phụ tải động lực Với 1 động cơ Ptt = Pđm Với nhóm động cơ n ≤ 3 n Ptt = Pđmi i Với nhóm động cơ n ≥ 4 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i Trong đó : Pđmi : công suất định mức của thiết bị ksd :hệ số sử dụng của nhóm thiết bị. tra sổ tay Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 9
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện n: Số thiết bị trong nhóm. kmax: Hệ số cực đại, tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ: kmax = f(nhq, ksd) nhq: Số thiết bị dùng điện hiệu quả. Tính nhq Xác định n1 : số thiết bị cos công suất lớn hay bằng một nởa công suất thiết bị có công suất lớn nhất. Xác định P1 : công suất của n1 thiết bị trên n P1 = Pdmi i Xác định n* = n1 P* = P1 n P Trong đó : n : tổng số thiết bị trong nhóm n P∑ : tổng công suất mỗi nhóm , P∑ = Pđmi i Từ n* và P* tra bảng ta được nhp* + Khi nhq ≥ 4 → Tra bảng với nhq và ksd được kmax + Khi nhq < 4 → Phụ tải tính toán được xác định theo công thức n Ptt = ( kti. Pdmi ) i Trong đó: kti : hệ số tải của thiết bị i kti = 0,9 với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn kti = 0,75 với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 10
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện + Phụ tải động lực phản kháng Qtt = Ptt . tgφ Trong đó Cosφ : hệ số công suất tính toán của nhóm thiết bị, tra sổ tay cosφtb = Pdmi. cos Pdmi 2/ Phụ tải tính toán động lực của các nhóm Số liệu tính toán nhóm 1 Tên thiết bị Số lượng Công suất đặt Hệ số sử dụng Hệ số công Pđm(kW) ksd suất 1 máy 2 máy Máy tiện 3 10,65 31,95 0,14 0,6 Máy khoan 1 2,2 2,2 0,13 0,6 Máy phay 1 6,6 6,6 0,12 0,6 Máy mài 2 0,6 1,2 0,14 0,6 Máy phay 1 6,2 6,2 0,13 0,6 Tổng 8 48,15 Số thiết bị trong nhóm : n = 8 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy tiện công suất 10,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 5,325 : n1 = 5 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 44,75 kW → n* = n1 = 5 = 0,44 n 8 P1 44,75 P* = = = 0,93 P 48,15 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,63 → nhp = nhq* . n = 0,63 . 8 = 5.04 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 11
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 31,95.0,14 2,2.0,13 6,6.0,12 6,2.0,13 1,2.0,14 ↔ ksdtb = 48,15 → ksdtb = 0,12 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 3,23 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 3,23.0,12.48.15 = 18,7 kW + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 1,3 Qtt = Ptt . tgφ = 18,7 . 1,3 = 24,31 kVAr Stt = Ptt = 18,7 31,2 kVA cos 0,6 Stt 31,2 Itt = 47,1A 3.Udm. 3.0,38 Số liệu tính toán nhóm 2 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Tủ sấy 1 6 6 0,75 0,95 Lò điện 1 10 10 0,75 0,95 Máy doa 1 18,65 18,65 0,17 0,6 Quạt gió 1 5,5 5,5 0,6 0,6 Máy mài DCG 1 1 1 0,16 0,6 Máy mài sắc 1 0,65 0,65 0,16 0,6 mũi phay Tổng 6 41,8 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 12
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Số thiết bị trong nhóm : n = 6 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy doa có công suất 18,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 18,65 : n1 = 2 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 28,65 kW → n* = n1 = 2 = 0,33 n 6 P1 28,65 P* = = = 0,69 P 41,8 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,62 → nhp = nhq* . n = 0,62 . 6 = 3,72 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P 6.k 6 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 6.0,75 10.0,75 18,65.0,17 5,5.0,6 1.0,16 0,65.0,16 ksdtb= 41,8 → ksdtb = 0,45 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 1,87 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 1,87.0,45.41,8 =35,17 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 6.0,95 10.0,95 18,65.0,6 5,5.0,6 1.0,6 0,65.0,6 cosφtb= 41,8 → cosφtb = 0,73 + Ta có cosφ = 0,73 tgφ = 0,94 Qtt = Ptt . tgφ = 35,17 . 0,94 = 33,05 kVAr Stt = Ptt = 35,17 48,18 kVA cos 0,73 Ptt 48,18 Itt = 73,2 A 3.Udm. 3.0,38 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 13
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Số liệu tính toán nhóm 3 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Máy tiện ren 1 7 7 0,16 0,65 Máy tiện ren 1 7 7 0,16 0,6 Máy tiện ren 1 3 3 0,12 0,6 Máy khoan bàn 3 0,65 1,95 0,14 0,65 Máy mài tròn 2 1,2 2,4 0,13 0,6 Máy mài thô 1 2,8 2,8 0,14 0,6 Máykhoan đứng 3 4,5 13,5 0,14 0,55 Tổng 12 37,65 Số thiết bị trong nhóm : n = 12 Thiết bị công suất lớn nhất : Máy tiện ren công suất 7 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 18,65 : n1 = 5 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 27,5 kW → n* = n1 = 5 = 0,42 n 12 P* = P1 = 27,5 = 0,73 P 37,65 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,69 → nhp = nhq* . n = 0,69 . 12 = 8.2 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P6.k 6 P7.k 7 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 p 7 7.0,16 7.0,16 7.0,12 1,95.0,14 2,4.0,13 2,8.0,14 13,5.0,14 ksdtb= 37,65 → ksdtb = 0,15 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 14
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 2,31 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 2,31.0,15.37,65 =13 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 P7cos 7 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 P7 7.0,95 7.0,95 3.0,6 1,95.0,65 2,4.0,6 2,8.0,6 13,5.0,55 cosφtb = 37,65 → cosφtb = 0,6 + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 0,55 Qtt = Ptt . tgφ = 13 . 1,3 = 16,9 kVAr Stt = Ptt = 13 = 22 kVA cos 0,6 Stt 22 Itt = 33,4 A 3.Udm. 3.0,38 Số liệu tính toán nhóm 4 Tên thiết bị Số Công suất đặt Hệ số sử Hệ số công lượng Pđm(kW) dụng ksd suất 1 máy 2 máy Máy hút bụi 1 4 4 0,13 0,65 Tiện 1 10 10 0,14 0,6 Tiện T616 1 11 11 0,13 0,65 Tiện SV18 1 10,5 10,5 0,14 0,55 Tiện 2 4 8 0,12 0,65 Quạt gió 1 3 3 0,13 0,6 Tổng 7 46,5 Số thiết bị trong nhóm : n = 7 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 15
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Thiết bị công suất lớn nhất : Tiện công suất 18,65 kW → Số thiết bị có công suất ≥ 11 : n1 = 3 Công suất của các thiết bị đó : P1 = 31,5 kW → n* = n1 = 3 = 0,43 n 7 P1 31,5 P* = = = 0,68 P 46,5 Tra bảng với n* và P* ta được nhq* = 0,69 → nhp = nhq* . n = 0,69 . 7 = 4,83 P1.k1 P 2k 2 P3k 3 P 4k 4 P5k 5 P 6.k 6 ksdtb = P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 3.0,13 8.0,12 10,5.0,14 11.0,13 10.0,14 4.0,13 ↔ ksdtb= 46,5 → ksdtb = 0,13 Từ nhq và ksd tra bảng ta được kmax = 2,87 n Ptt = kmax . ksd . Pđmi i = 2,87.0,13.46,5 =17,35 kW P1.cos1 P 2cos 2 P3cos 3 P 4cos 4 P5cos 5 P6.cos 6 cosφtb= P1 P 2 P3 P 4 P5 P6 3.0,6 8.0,65 10,5.0,55 11.0,65 10.0,6 4.0,65 cosφtb= 46,5 → cosφtb = 0,6 + Ta có cosφ = 0,6 tgφ = 1,3 Qtt = Ptt . tgφ = 17,35 . 1,3 = 22,5 kVAr Stt = Ptt = 17,35 28,9 kVA cos 0,6 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 16
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Stt 28,9 Itt = 43,9 A 3.Udm. 3.0,38 Bảng phụ tải điện của phân xưởng sửa chữa cơ khí Tên nhóm và Số Pđm Ksd Cosφ Ptt Qtt Stt Itt thiết bị lượng (kW) Tgφ kW kVAr kVA A Nhóm 1 Máy Tiện 3 10,65 0,14 0,6 Máy Khoan 1 2,2 0,13 0,6 Máy Phay 1 6,6 0,12 0,6 Máy Phay 1 6,2 0,13 0,6 Máy Mài 2 0,6 0,14 0,6 Tổng nhóm 1 8 48,15 0,12 0,6/1,3 18,7 24,31 31,2 47,4 Nhóm 2 Tủ sấy 1 6 0,75 0,95 Lò điện 1 10 0,75 0,95 Máy doa 1 18,65 0,17 0,6 Quạt gió 1 5,5 0,6 0,6 Máy mài DCG 1 1 0,16 0,6 Máy mài SMP 1 0,65 0,16 0,6 Tổng nhóm 2 6 41,8 0,45 0,73 35,17 33,05 48,18 73,2 0,94 Nhóm 3 Máy tiện ren 1 7 0,16 0,65 Máy tiện ren 1 7 0,16 0,6 Máy tiện ren 1 3 0,12 0,6 Máy K bàn 3 0,65 0,14 0,65 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 17
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện Máy mài tròn 2 1,2 0,13 0,6 Máy mài thô 1 2,8 0,14 0,6 Máy K đứng 3 4,5 0,14 0,55 Tổng nhóm 3 12 37,65 0,15 0,6 13 16,9 22 33,4 1,3 Nhóm 4 Máy hút bụi 1 4 0,13 0,65 Tiện 1 10 0,14 0,6 Tiện T616 1 11 0,13 0,65 Tiện SV18 1 10,05 0,14 0,55 Tiện 2 4 0,12 0,65 Quạt gió 1 3 0,13 0,6 Tổng nhóm 4 46,5 0,13 0,6 17,35 22,5 28,9 43,9 1,3 3/ Phụ tải tính toán phân xưởng SCCK a/ Phụ tải tính toán hiệu dụng Ptt = kđt .∑Pttnhóm Trong đó : Kđt : hệ số đồng thời, xét khả năng phụ tải các phân xưởng không đồng thời cực đại. Có thể tạm lấy. Kđt = 0,9 ÷ 0,95 khi số phân xưởng n = 2 ÷ 4 Kđt = 0,8 ÷ 0,85 khi số phân xưởng n = 5 ÷ 10 Với ý nghĩa là khi số phân xưởng càng lớn thì kđt càng nhỏ. Phụ tải tính toán xác định theo các công thức trên dùng thiết kế mạng cao áp. Chọn kđt = 0,85 Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 18
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện → Pttpx = 0,85.( 18,7 + 35,17 + 13 + 17,35 ) = 72 (kW) b/ Phụ tải tính toán phản kháng Qttpx = kđt .∑Qttnhom = 0,85 . ( 24,31 + 33,05 + 16,9 + 22,5 ) = 82,3 ( kVAr) c/ Phụ tải tính toán toàn phần của phân xưởng SCCK Stt = P 2tt Q 2 tt = 72 2 82,32 = 109,3 kVA Sttpx 109,3 Ittpx = 166 A 3.Udm 3.0,38 II /XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO CÁC PHÂN XƯỞNG KHÁC 1) Phương pháp hệ số nhu cầu Khi xí nghiệp đã có thiết kế nhà xưởng, chưa có thiết kế chi tiết, bố trí các máy móc, thiết bị trên mặt bằng. Lúc này mới chỉ biết công suất đặt nên ta sử dụng phương pháp hệ số nhu cầu để tính phụ tải tính toán các phân xưởng. 2) Phụ tải tính toán động lực của mỗi phân xưởng Ptt = knc . Pđ Qtt = Ptt . tgφ Trong đó Knc : Hệ số nhu cầu, tra sổ tay Pđ : công suất đặt của phân xưởng Cosφ : hệ số công suất tính toán của mỗi phân xưởng, tra sổ tay từ cosφ → tgφ 3) Phụ tải chiếu sáng của mỗi phân xưởng Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 19
- Trường CĐCN Thành Đô Đồ Án Môn Học CC Điện a) Phụ tải tác dụng chiếu sáng của mỗi phân xưởng Pcs = 9% Stt Trong đó Pcs : phụ tải chiếu sáng tác dụng của mỗi phân xưởng, W Stt : phụ tải tính toán toàn phần của phân xưởng b) Phụ tải chiếu sáng phản kháng của mỗi phân xưởng Qcs = Pcs . tgφ Nếu phân xưởng có động cơ → dùng đèn sợi đốt → cosφcs = 1 → tgφcs = 0 → Qcs = Pcs . tgφcs = 0 Nếu phân xưởng không có động cơ → dùng đèn hùynh quang → cosφcs = 0,6 ÷ 0,8 4 / Phụ tải tính toán toàn phần của mỗi phân xưởng a) Phụ tải tính toán tác dụng Pttpx = Ptt + Pcs b) Phụ tải tính toán phản kháng Qttpx = Qtt + Qcs c) Phụ tải tính toán toàn phần Stt = Ptt 2 Q tt 2 5 /Tính toán phụ tải cho các phân xưởng Kí Tên phân xưởng Pđặt ( kW ) Hệ số nhu cầu Hệ số công suất hiệu knc 1 Phân xưởng 1 560 0,4 0,7 2 Phân xưởng 2 700 0,45 0,65 3 Phân xưởng 3 520 0,32 0,6 4 Phân xưởng SCCK Theo tính toán Nguyễn Huy Dũng – Nguyễn Đăng Tùng – Lê Đức Anh – Nguyễn Văn Hà 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy
99 p |
1127 |
661
-
Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường
87 p |
632 |
423
-
Đồ án Cung cấp điện: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
94 p |
543 |
303
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí
95 p |
322 |
148
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 3 & 4
54 p |
217 |
101
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 6
18 p |
203 |
73
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 7& 8
15 p |
127 |
57
-
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 5
7 p |
147 |
53
-
Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
104 p |
78 |
40
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 1
2 p |
92 |
29
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 2
18 p |
70 |
22
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 3
20 p |
62 |
20
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 4
12 p |
79 |
19
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1 và toàn bộ nhà máy cơ khí QP3
104 p |
44 |
19
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 5
8 p |
47 |
17
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG 6
11 p |
53 |
16
-
ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ SỐ 130_CHƯƠNG MỠ ĐẦU
7 p |
58 |
15
-
Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy Z453
47 p |
32 |
14

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=0eipluek79ml1k4h02nj7rjka5; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Maya - Tạo mô hình đầu rồng
Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39
lượt xem 58
download
Maya - Tạo mô hình đầu rồng
Giới thiệu Tutorial này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách làm mô hình đầu một con rồng (hay khủng long) từ một hình tham chiếu có sẵn. Để làm theo Tutorial này, bạn cần biết một số điều cơ bản về Maya như cách di chuyển, phóng to, các khái niệm như NURBS, Polygon, Suvdiv.... II. Xây dựng bộ khung cơ bản: 1. Chuẩn bị: Để chuẩn bị, việc đầu tiên bạn cần làm là down file ảnh tham chiếu này về và tạo 1 plane, gán vật liệu là ảnh cho nó và chỉnh kích cở...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Maya - Tạo mô hình đầu rồng
Chia sẻ: A Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39
lượt xem 58
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091228/lyacau/80x100/maya_tut_mohinhdaurong_462.jpg)
##
Maya - Tạo mô hình đầu rồng
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Giới thiệu Tutorial này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách làm mô hình đầu một con rồng (hay khủng long) từ một hình tham chiếu có sẵn. Để làm theo Tutorial này, bạn cần biết một số điều cơ bản về Maya như cách di chuyển, phóng to, các khái niệm như NURBS, Polygon, Suvdiv.... II. Xây dựng bộ khung cơ bản: 1. Chuẩn bị: Để chuẩn bị, việc đầu tiên bạn cần làm là down file ảnh tham chiếu này về và tạo 1 plane, gán vật liệu là ảnh cho nó và chỉnh kích cở...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=vok6vq06ibtaau6gmnh3rh78i3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache


text:
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ
Chia sẻ: Tojimomi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3
lượt xem 95
download
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm cổ phiếu quỹ do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại hoặc huỷ bỏ (gọi là cổ phiếu quỹ). Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành, nhưng nó không bị huỷ bỏ ngay và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ
Chia sẻ: Tojimomi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3
lượt xem 95
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091203/chikorita/80x100/tk_419_co_phieu_quy_7674.jpg)
##
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm cổ phiếu quỹ do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại hoặc huỷ bỏ (gọi là cổ phiếu quỹ). Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành, nhưng nó không bị huỷ bỏ ngay và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=rlqdidhnr3o59us6fg4l0m2k92; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Hình thức thanh toán
-
Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p tieutaydoc 03-08-2010 885 463 Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn :“một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p tieutaydoc 06-08-2010 438 198 Download
-
Đề án tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Tham khảo luận văn - đề án 'đề án tốt nghiệp: một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p duongchauphu 03-03-2010 250 128 Download
-
Tiểu luận: Các hình thức thanh toán trực tuyến trình bày về thực trạng thanh toán điện tử ở Việt Nam, khái niệm thanh toán trực tuyến, các loại hình thức thanh toán trực tuyến, các dịch vụ thanh toán phổ biến quốc tế,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
20p print_12 21-08-2013 169 55 Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
40p tengteng6 26-11-2011 109 39 Download
-
Tài liệu "Các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử" với kết cấu gồm 4 chương giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: Tổng quan thanh toán trong thương mại điện tử, các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử, thực trạng và xu hướng về việc sử dụng các hình thức thanh toán tại Việt Nam, giới thiệu mô hình kinh doanh của website tiki.vn.
61p anhgau456 21-11-2015 144 36 Download
-
Tiền mặt đã xuất hiện từ lâu và là một phương thức thanh toán không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia nào. Thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề án "Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" để hiểu hơn về vấn đề này.
52p clackpy 31-10-2015 47 27 Download
-
Bài giảng Chương IV: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
71p ngochuyen1234567 30-10-2015 37 7 Download
-
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển đã kéo theo các phương thức thanh toán phát triển, phương thức này là sự kế thừa và phát triển của phương thức trước đó. Khắc phục những nhược điểm của phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế.
40p bongbongcam 12-08-2010 241 136 Download
-
Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giới thiệu đến bạn lý luận và thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp phát triển về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
41p nhattruong 16-07-2009 2448 1243 Download
-
Tài liệu hướng dẫn học Thanh toán quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương diện và hình thức thanh toán quốc tế, giúp học viên có điều kiện thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán giao dịch quốc tế.
132p tinhphuong60 06-07-2010 1288 938 Download
-
-Hình thức thanh toán LC chiếm tỷ trọng 60%, 70% chứng từ xuất trình theo LC bị NH từ chối do có sai sót. - Đa phần các DN XNK trong nước không có
3p hoanga9235 04-11-2010 546 255 Download
-
Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ... của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán bằng cách ngân hàng trích từ tài khoản của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác theo lệnh của chủ tài khoản.
46p hahien0412 14-11-2010 482 212 Download
-
Tiểu luận Tài chính: Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và lợi ích của nó trình bày khái quát chung về thanh toán không dùng tiền mặt, quá trình phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, các thể thức TTKDTM tại Việt Nam và những lợi ích của nó, những tồn tại và mở rộng, hoàn thiện công tác TTKDTM.
13p kemoc3 11-06-2011 457 161 Download
-
Đề tài: Kế toán thanh toán qua ngân hàng, liên hệ thực tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá
Tiền mặt đã xuất hiện từ lâu và là một phương thức thanh toán không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia nào. Tuy nhiên, khi xã hội càng phát triển, có rất nhiều phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại hơn ra đời, trong đó hình thức thanh toán qua Ngân hàng là hình thức phổ biến nhất. Các hoạt động giao dịch thương mại, dịch vụ, hàng hóa ngày nay diễn ra mọi lúc, mọi nơi, vượt qua cả giới hạn về khoảng cách.
84p nguyencothach8791 17-01-2013 183 69 Download
-
Tiểu luận: Thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội
Tiểu luận: Thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội gồm 3 chương với nội dung: Những lý luận và thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.Hà Nội, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt.
41p chipchip1122 16-03-2013 130 57 Download
-
Tiểu luận: Những rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng thư L/C và các biện pháp phòng tránh trình bày các nội dung sau: quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thư tín dụng, rủi ro và giải pháp. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.
56p langtuthangpro 09-04-2014 67 32 Download
-
Séc là lệnh chi tiền vô điền kiện của chủ tài khoản được lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng để đề nghị ngân hàng phục vụ mình trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho người hưởng có tên trên séc hay người cầm tờ séc đó.Séc có thể áp dụng cho tiền nội tệ và tiền ngoại tệ.
31p le_1307 14-05-2013 113 24 Download
-
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển đã kéo theo các phương thức thanh toán phát triển, phương thức này là sự kế thừa và phát triển của phương thức trước đó. Khắc phục những nhược điểm của phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế.
39p narcissus89 16-02-2012 55 22 Download
-
Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế trình bày chủ yếu về hồi phiếu như đặc điểm, hình thức thanh toán hồi phiếu, cũng như các nội dung bắt buộc trong thanh toán hồi phiếu.
18p six_12 14-03-2014 62 11 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Thanh toán quốc tế
- Hình thức đầu tư
- Thanh toán bảo hiểm y tế
- Thanh toán vốn đầu tư
- Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
- Thanh toán qua ngân hàng
- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
- Thông tư thanh toán chứng khoán
- Phương thức thanh toán
- Hình thức quảng cáo
- Nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng
- Các phương thức thanh toán quốc tế
- Các hình thức kế toán
- Dịch vụ thanh toán quốc tế
- Cổng thanh toán điện tử
- Các hình thức tín dụng
- Thẻ thanh toán
- Kế toán thanh toán
- Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
- Phương thức thanh toán nhờ thu

markdown:
# Hình thức thanh toán
**Hình thức thanh toán**
-
Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p
tieutaydoc
03-08-2010
885
463
Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn :“một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p
tieutaydoc
06-08-2010
438
198
Download
-
[Đề án tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam](http://tailieu.vn/doc/de-an-tot-nghiep-mot-so-giai-phap-phat-trien-cac-hinh-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet--174493.html)
Tham khảo luận văn - đề án 'đề án tốt nghiệp: một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
36p
duongchauphu
03-03-2010
250
128
Download
-
Tiểu luận: Các hình thức thanh toán trực tuyến trình bày về thực trạng thanh toán điện tử ở Việt Nam, khái niệm thanh toán trực tuyến, các loại hình thức thanh toán trực tuyến, các dịch vụ thanh toán phổ biến quốc tế,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
20p
print_12
21-08-2013
169
55
Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
40p
tengteng6
26-11-2011
109
39
Download
-
Tài liệu "Các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử" với kết cấu gồm 4 chương giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: Tổng quan thanh toán trong thương mại điện tử, các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử, thực trạng và xu hướng về việc sử dụng các hình thức thanh toán tại Việt Nam, giới thiệu mô hình kinh doanh của website tiki.vn.
61p
anhgau456
21-11-2015
144
36
Download
-
Tiền mặt đã xuất hiện từ lâu và là một phương thức thanh toán không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia nào. Thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề án "Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" để hiểu hơn về vấn đề này.
52p
clackpy
31-10-2015
47
27
Download
-
Bài giảng Chương IV: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
71p
ngochuyen1234567
30-10-2015
37
7
Download
-
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển đã kéo theo các phương thức thanh toán phát triển, phương thức này là sự kế thừa và phát triển của phương thức trước đó. Khắc phục những nhược điểm của phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế.
40p
bongbongcam
12-08-2010
241
136
Download
-
[Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam](http://tailieu.vn/doc/de-an-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-mot-so-giai-phap-phat-trien-cac-hinh-thuc-thanh-toan-khong-dung-t-37037.html)
Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ: Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giới thiệu đến bạn lý luận và thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp phát triển về các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
41p
nhattruong
16-07-2009
2448
1243
Download
-
Tài liệu hướng dẫn học Thanh toán quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương diện và hình thức thanh toán quốc tế, giúp học viên có điều kiện thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán giao dịch quốc tế.
132p
tinhphuong60
06-07-2010
1288
938
Download
-
-Hình thức thanh toán LC chiếm tỷ trọng 60%, 70% chứng từ xuất trình theo LC bị NH từ chối do có sai sót. - Đa phần các DN XNK trong nước không có
3p
hoanga9235
04-11-2010
546
255
Download
-
Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ... của khách hàng thông qua vai trò trung gian của Ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán bằng cách ngân hàng trích từ tài khoản của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác theo lệnh của chủ tài khoản.
46p
hahien0412
14-11-2010
482
212
Download
-
Tiểu luận Tài chính: Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và lợi ích của nó trình bày khái quát chung về thanh toán không dùng tiền mặt, quá trình phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, các thể thức TTKDTM tại Việt Nam và những lợi ích của nó, những tồn tại và mở rộng, hoàn thiện công tác TTKDTM.
13p
kemoc3
11-06-2011
457
161
Download
-
[Đề tài: Kế toán thanh toán qua ngân hàng, liên hệ thực tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá](http://tailieu.vn/doc/de-tai-ke-toan-thanh-toan-qua-ngan-hang-lien-he-thuc-te-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuo-1343342.html)
Tiền mặt đã xuất hiện từ lâu và là một phương thức thanh toán không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia nào. Tuy nhiên, khi xã hội càng phát triển, có rất nhiều phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại hơn ra đời, trong đó hình thức thanh toán qua Ngân hàng là hình thức phổ biến nhất. Các hoạt động giao dịch thương mại, dịch vụ, hàng hóa ngày nay diễn ra mọi lúc, mọi nơi, vượt qua cả giới hạn về khoảng cách.
84p
nguyencothach8791
17-01-2013
183
69
Download
-
[Tiểu luận: Thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội](http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-thuc-trang-van-dung-cac-hinh-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-ngan-hang-dau-tu-va--1385469.html)
Tiểu luận: Thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội gồm 3 chương với nội dung: Những lý luận và thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP.Hà Nội, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt.
41p
chipchip1122
16-03-2013
130
57
Download
-
Tiểu luận: Những rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng thư L/C và các biện pháp phòng tránh trình bày các nội dung sau: quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thư tín dụng, rủi ro và giải pháp. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.
56p
langtuthangpro
09-04-2014
67
32
Download
-
Séc là lệnh chi tiền vô điền kiện của chủ tài khoản được lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng để đề nghị ngân hàng phục vụ mình trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho người hưởng có tên trên séc hay người cầm tờ séc đó.Séc có thể áp dụng cho tiền nội tệ và tiền ngoại tệ.
31p
le_1307
14-05-2013
113
24
Download
-
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển đã kéo theo các phương thức thanh toán phát triển, phương thức này là sự kế thừa và phát triển của phương thức trước đó. Khắc phục những nhược điểm của phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt là phương thức thanh toán mới ưu việt hơn, đáp ứng một cách tốt hơn cho yêu cầu của sự phát triển kinh tế.
39p
narcissus89
16-02-2012
55
22
Download
-
Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế trình bày chủ yếu về hồi phiếu như đặc điểm, hình thức thanh toán hồi phiếu, cũng như các nội dung bắt buộc trong thanh toán hồi phiếu.
18p
six_12
14-03-2014
62
11
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Thanh toán quốc tế](http://tailieu.vn/tag/thanh-toan-quoc-te.html) [Hình thức đầu tư](http://tailieu.vn/tag/hinh-thuc-dau-tu.html) [Thanh toán bảo hiểm y tế](http://tailieu.vn/tag/thanh-toan-bao-hiem-y-te.html) [Thanh toán vốn đầu tư](http://tailieu.vn/tag/thanh-toan-von-dau-tu.html) [Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ](http://tailieu.vn/tag/phuong-thuc-thanh-toan-tin-dung-chung-tu.html) [Thanh toán qua ngân hàng](http://tailieu.vn/tag/thanh-toan-qua-ngan-hang.html) [Chứng từ thanh toán qua ngân hàng](http://tailieu.vn/tag/chung-tu-thanh-toan-qua-ngan-hang.html) [Thông tư thanh toán chứng khoán](http://tailieu.vn/tag/thong-tu-thanh-toan-chung-khoan.html) [Phương thức thanh toán](http://tailieu.vn/tag/phuong-thuc-thanh-toan.html) [Hình thức quảng cáo](http://tailieu.vn/tag/hinh-thuc-quang-cao.html) [Nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng](http://tailieu.vn/tag/nghiep-vu-thanh-toan-the-tin-dung.html) [Các phương thức thanh toán quốc tế](http://tailieu.vn/tag/cac-phuong-thuc-thanh-toan-quoc-te.html) [Các hình thức kế toán](http://tailieu.vn/tag/cac-hinh-thuc-ke-toan.html) [Dịch vụ thanh toán quốc tế](http://tailieu.vn/tag/dich-vu-thanh-toan-quoc-te.html) [Cổng thanh toán điện tử](http://tailieu.vn/tag/cong-thanh-toan-dien-tu.html) [Các hình thức tín dụng](http://tailieu.vn/tag/cac-hinh-thuc-tin-dung.html) [Thẻ thanh toán](http://tailieu.vn/tag/the-thanh-toan.html) [Kế toán thanh toán](http://tailieu.vn/tag/ke-toan-thanh-toan.html) [Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung](http://tailieu.vn/tag/cac-so-ke-toan-theo-hinh-thuc-nhat-ky-chung.html) [Phương thức thanh toán nhờ thu](http://tailieu.vn/tag/phuong-thuc-thanh-toan-nho-thu.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=2pv3frbkpu39ev75rnjd3e0e70; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Tác động trực tiếp đến GDP
Theo hãng nghiên cứu Eurasia Group, đến năm 2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 11%, tương đương 36 tỷ USD. Bộ Công Thương cũng cho rằng, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 33,5 tỷ USD và xuất khẩu tăng thêm 68 tỷ USD trong vòng một thập niên tới. Động lực để tăng trưởng GDP là từ tăng trưởng xuất nhập khẩu, tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp và thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ.
TPP được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước. Sau khi hiệp định TPP đưa vào thực hiện, các mặt hàng chủ lực của Việt nam như dệt may, da giảy, thủy sản, đồ gỗ… sẽ được miễn giảm thuế đáng kể khi tiếp cận thị trường Mỹ, Úc và các nước đối tác khác. Ngoài ra, hiện Việt Nam đang xuất siêu vào Mỹ nhiều nhất và xuất siêu đến 7 trong tổng số 12 nước thành viên TPP. Do đó, Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều nhất từ TPP để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.
Do vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò là một trụ cột trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong những năm gần đây để cải thiện môi trường đầu tư. Với những nỗ lực của Việt Nam và tiềm năng của TPP trong việc giúp mở rộng xuất khẩu, chắc chắn sẽ tạo ra một dòng vốn FDI lớn chảy vào trong nước.
Tác động gián tiếp đến cải cách kinh tế
Về cơ bản, TPP quy định rằng DNNN hay đơn vị độc quyền của các nước thành viên sẽ phải hoạt động dựa trên các nguyên tắc thị trường, trừ khi điều này cản trở nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước. Các DNNN sẽ được đối xử như các loại hình DN khác. Theo Hiệp định TPP, các nước thành viên phải minh bạch hóa hoạt động của DNNN bằng cách cung cấp tất cả các thông tin liên quan. Do đó, TPP sẽ là động lực quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh cải cách DNNN, đặc biệt là việc cổ phần hoá các DN này.
TPP có tiêu chuẩn cao về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bao gồm quy định phải thực hiện thủ tục tố tụng và chế tài hình sự đối với hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ quy mô thương mại. Trong ngắn hạn, việc thực thi các quy định sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho DN Việt Nam, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trong dài hạn, sẽ giúp DN có động lực mạnh mẽ hơn để đầu tư vào các ngành công nghiệp sáng tạo mà Việt Nam đang tìm cách phát triển.
Tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam
TPP có những tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Thực tế cho thấy, ngay sau khi kết thúc đàm phán TPP, các chỉ số trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã có sự biến động, tăng giá sau khi kết thúc đàm phán TPP. Các mã ngành như dệt may, thủy sản, khu công nghiệp, phân phối ô tô… trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Mặc dù vốn hóa của các DN hưởng lợi từ TPP chiếm tỷ trọng không lớn nhưng thông tin này là chất xúc tác khá mạnh cho sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Tất nhiên, những tác động vừa qua chỉ là hiệu ứng tâm lý, có tính chất ngắn hạn. Về lâu dài, thị trường chứng khoán sẽ phản ánh rõ nét những tác động của TPP đối với kinh tế của nước ta. Khi Hiệp định TPP có hiệu lực, hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện đáng kể về chất lượng.
Tác động đến ngành Dệt may
Nhóm ngành Dệt may được coi là một trong những trụ cột xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu (tương đương 21 tỷ USD). Tuy nhiên, mặt hàng chủ yếu lại là gia công hàng may mặc với đầu vào là vải nhập chủ yếu từ các nước không phải thành viên TPP. Mỹ là thị trường lớn nhất của Việt Nam, hiện tại đang phải chịu mức thuế suất đối với các sản phẩm may mặc từ 5-25%, giày dép là 20%, túi sách là 16%. Khi hiệp định TPP có hiệu lực, mức thuế suất trên sẽ ở mức 0%, từ đó kích thích xuất khẩu nhiều hơn và đương nhiên là những DN dệt may sẽ hưởng lợi.
Phát triển khu công nghiệp
TPP sẽ làm gia tăng FDI vào Việt Nam, đặc biệt đến từ các quốc gia không phải là thành viên đầu tư chủ yếu vào sản xuất, dẫn đến các DN xây dựng khu công nghiệp được hưởng lợi. Hiệp định TPP kỳ vọng sẽ thu hút nguồn vốn FDI vào các lĩnh vực dệt may, thủy sản, gỗ, linh kiện điện tử… và sẽ làm gia tăng nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp. Cơ hội tăng trưởng sẽ đến với các DN như: Sở hữu quỹ đất đủ lớn để có thể tiếp tục mở rộng cho thuê; Có vị trí thuận lợi như gần sân bay, cảng biển, nguồn nguyên liệu; Có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Nhóm ngành cảng biển và logistic
Trong giai đoạn 1992-2008, giá trị thương mại tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ bình quân 20,3%/năm, đạt 143,4 tỷ USD. Năm 2009, giá trị thương mại sụt giảm 11,4% so với năm 2008 do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sau đó, giá trị thương mại phục hồi và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 18,6% trong giai đoạn 2009-2014. Năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức 298,24 tỷ USD, tăng 12,94% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại của Việt Nam với các quốc gia đang tham gia vòng đàm phán TPP có quy mô lớn thứ ba sau WTO và APEC, chiếm đến 31% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam.
Với lý do trên, nhóm ngành cảng biển và logistics sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu xuất nhập khẩu tăng cao giữa khu vực châu Âu và Bắc Mỹ khi TPP được thông qua. Theo dự báo, hàng hóa thông qua các cảng biển của Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 8% - 9% và nhu cầu có thể vượt cung vào năm 2018 tại các cảng ở khu vực phía bắc.
Nhóm ngành phân phối ô tô
Kim ngạch nhập khẩu ô tô từ Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của Việt Nam. Các dòng xe của Nhật và Mỹ như Honda, Toyota, Ford chiếm khoảng 45% cơ cấu tiêu thụ toàn bộ thị trường. Gia nhập TPP, còn mở ra cho Việt Nam cơ hội tiếp cận với các công ty sản xuất ô tô hàng đầu thông qua kênh tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện và thị trường để bán thành phẩm. Đặc biệt, TPP còn là cầu nối đưa Việt Nam đến với các thị trường lớn nhất thế giới về tiêu thụ ô tô như Bắc Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là, việc giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ tác động không nhỏ đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Nếu không có chiến lược phù hợp thì ngành công nghiệp ô tô trong nước vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Tài liệu tham khảo:
1. Thư viện Pháp luật. Toàn văn Hiệp định TPP;
2. TPP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. NXB TP. Hồ Chí Minh;
3. Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2015, Bộ Công Thương.
Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

markdown:
![ Ảnh minh họa. Nguồn: internet](http://static.tapchitaichinh.vn/660x450/Uploaded/phammaihanh/2016_07_01/laodongdetmay_HKQZ.jpg)
**Tác động trực tiếp đến GDP**
Theo hãng nghiên cứu Eurasia Group, đến năm 2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 11%, tương đương 36 tỷ USD. Bộ Công Thương cũng cho rằng, TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 33,5 tỷ USD và xuất khẩu tăng thêm 68 tỷ USD trong vòng một thập niên tới. Động lực để tăng trưởng GDP là từ tăng trưởng xuất nhập khẩu, tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp và thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ.
TPP được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước. Sau khi hiệp định TPP đưa vào thực hiện, các mặt hàng chủ lực của Việt nam như dệt may, da giảy, thủy sản, đồ gỗ… sẽ được miễn giảm thuế đáng kể khi tiếp cận thị trường Mỹ, Úc và các nước đối tác khác. Ngoài ra, hiện Việt Nam đang xuất siêu vào Mỹ nhiều nhất và xuất siêu đến 7 trong tổng số 12 nước thành viên TPP. Do đó, Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều nhất từ TPP để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.
Do vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò là một trụ cột trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong những năm gần đây để cải thiện môi trường đầu tư. Với những nỗ lực của Việt Nam và tiềm năng của TPP trong việc giúp mở rộng xuất khẩu, chắc chắn sẽ tạo ra một dòng vốn FDI lớn chảy vào trong nước.
**Tác động gián tiếp đến cải cách kinh tế**
Về cơ bản, TPP quy định rằng DNNN hay đơn vị độc quyền của các nước thành viên sẽ phải hoạt động dựa trên các nguyên tắc thị trường, trừ khi điều này cản trở nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công của Nhà nước. Các DNNN sẽ được đối xử như các loại hình DN khác. Theo Hiệp định TPP, các nước thành viên phải minh bạch hóa hoạt động của DNNN bằng cách cung cấp tất cả các thông tin liên quan. Do đó, TPP sẽ là động lực quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh cải cách DNNN, đặc biệt là việc cổ phần hoá các DN này.
TPP có tiêu chuẩn cao về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bao gồm quy định phải thực hiện thủ tục tố tụng và chế tài hình sự đối với hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ quy mô thương mại. Trong ngắn hạn, việc thực thi các quy định sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho DN Việt Nam, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trong dài hạn, sẽ giúp DN có động lực mạnh mẽ hơn để đầu tư vào các ngành công nghiệp sáng tạo mà Việt Nam đang tìm cách phát triển.
**Tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam**
TPP có những tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Thực tế cho thấy, ngay sau khi kết thúc đàm phán TPP, các chỉ số trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã có sự biến động, tăng giá sau khi kết thúc đàm phán TPP. Các mã ngành như dệt may, thủy sản, khu công nghiệp, phân phối ô tô… trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Mặc dù vốn hóa của các DN hưởng lợi từ TPP chiếm tỷ trọng không lớn nhưng thông tin này là chất xúc tác khá mạnh cho sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Tất nhiên, những tác động vừa qua chỉ là hiệu ứng tâm lý, có tính chất ngắn hạn. Về lâu dài, thị trường chứng khoán sẽ phản ánh rõ nét những tác động của TPP đối với kinh tế của nước ta. Khi Hiệp định TPP có hiệu lực, hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện đáng kể về chất lượng.
**Tác động đến ngành Dệt may**
Nhóm ngành Dệt may được coi là một trong những trụ cột xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu (tương đương 21 tỷ USD). Tuy nhiên, mặt hàng chủ yếu lại là gia công hàng may mặc với đầu vào là vải nhập chủ yếu từ các nước không phải thành viên TPP. Mỹ là thị trường lớn nhất của Việt Nam, hiện tại đang phải chịu mức thuế suất đối với các sản phẩm may mặc từ 5-25%, giày dép là 20%, túi sách là 16%. Khi hiệp định TPP có hiệu lực, mức thuế suất trên sẽ ở mức 0%, từ đó kích thích xuất khẩu nhiều hơn và đương nhiên là những DN dệt may sẽ hưởng lợi.
**Phát triển khu công nghiệp**
TPP sẽ làm gia tăng FDI vào Việt Nam, đặc biệt đến từ các quốc gia không phải là thành viên đầu tư chủ yếu vào sản xuất, dẫn đến các DN xây dựng khu công nghiệp được hưởng lợi. Hiệp định TPP kỳ vọng sẽ thu hút nguồn vốn FDI vào các lĩnh vực dệt may, thủy sản, gỗ, linh kiện điện tử… và sẽ làm gia tăng nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp. Cơ hội tăng trưởng sẽ đến với các DN như: Sở hữu quỹ đất đủ lớn để có thể tiếp tục mở rộng cho thuê; Có vị trí thuận lợi như gần sân bay, cảng biển, nguồn nguyên liệu; Có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
**Nhóm ngành cảng biển và logistic**
Trong giai đoạn 1992-2008, giá trị thương mại tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ bình quân 20,3%/năm, đạt 143,4 tỷ USD. Năm 2009, giá trị thương mại sụt giảm 11,4% so với năm 2008 do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sau đó, giá trị thương mại phục hồi và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 18,6% trong giai đoạn 2009-2014. Năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức 298,24 tỷ USD, tăng 12,94% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại của Việt Nam với các quốc gia đang tham gia vòng đàm phán TPP có quy mô lớn thứ ba sau WTO và APEC, chiếm đến 31% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam.
Với lý do trên, nhóm ngành cảng biển và logistics sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu xuất nhập khẩu tăng cao giữa khu vực châu Âu và Bắc Mỹ khi TPP được thông qua. Theo dự báo, hàng hóa thông qua các cảng biển của Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 8% - 9% và nhu cầu có thể vượt cung vào năm 2018 tại các cảng ở khu vực phía bắc.
**Nhóm ngành phân phối ô tô**
Kim ngạch nhập khẩu ô tô từ Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của Việt Nam. Các dòng xe của Nhật và Mỹ như Honda, Toyota, Ford chiếm khoảng 45% cơ cấu tiêu thụ toàn bộ thị trường. Gia nhập TPP, còn mở ra cho Việt Nam cơ hội tiếp cận với các công ty sản xuất ô tô hàng đầu thông qua kênh tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện và thị trường để bán thành phẩm. Đặc biệt, TPP còn là cầu nối đưa Việt Nam đến với các thị trường lớn nhất thế giới về tiêu thụ ô tô như Bắc Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là, việc giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ tác động không nhỏ đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Nếu không có chiến lược phù hợp thì ngành công nghiệp ô tô trong nước vẫn “giậm chân tại chỗ”.
**Tài liệu tham khảo:**
*1. Thư viện Pháp luật. Toàn văn Hiệp định TPP;* ** *2. TPP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. NXB TP. Hồ Chí Minh;* ** *3. Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2015, Bộ Công Thương.*
## Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cache-Control: public, max-age=300

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=SONlfQWo0gEkAAAAYTcyYjE3MTMtOGE2Ny00NWExLTgwZTktNTFkYWQ1YWExYzM40; domain=tapchitaichinh.vn; expires=Tue, 28-Mar-2017 20:54:27 GMT; path=/; HttpOnly


text:
BBC - Thân nhân của Tạ Phong Tần xác nhận với BBC rằng mẹ bà Tần đã qua đời vào sau khi đã châm lửa tự thiêu để phản đối chính quyền bắt giữ con bà.
Trước đó, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ bà Tần, đã tự châm lửa vào mình ngay trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu, thủ phủ tỉnh Bạc Liêu vào sáng thứ Hai ngày 30/7.
Khoảng 15h30 cùng ngày, Tạ Minh Tú, em gái của Tạ Phong Tần, đã nức nở nói với BBC bà vừa nhận được tin mẹ vừa qua đời ở Cần Thơ khi đang trên đường chuyển viện từ Bạc Liêu lên Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Liêng hưởng dương 64 tuổi.

markdown:
**- Thân nhân của Tạ Phong Tần xác nhận với BBC rằng mẹ bà Tần đã qua đời vào sau khi đã châm lửa tự thiêu để phản đối chính quyền bắt giữ con bà.** [BBC](http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120730_selfimmolation_baclieu.shtml)
Trước đó, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ bà Tần, đã tự châm lửa vào mình ngay trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu, thủ phủ tỉnh Bạc Liêu vào sáng thứ Hai ngày 30/7.
Khoảng 15h30 cùng ngày, Tạ Minh Tú, em gái của Tạ Phong Tần, đã nức nở nói với BBC bà vừa nhận được tin mẹ vừa qua đời ở Cần Thơ khi đang trên đường chuyển viện từ Bạc Liêu lên Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Liêng hưởng dương 64 tuổi.

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Server: GSE

Cache-Control: private, max-age=0

X-Content-Type-Options: nosniff


text: ![endif]--> ... ♦ Mưa ♦ ... Đăng Ký Thư Giản Clip Vui Flash Vui Đố Vui Góc Cười Muzik box Ảnh Vui LịchTìm Kiếm Thành Viên Lý Lịch Tin Nhắn Game Thoát Đăng Nhập Bài Viết Hay Video - Clip Hay Hình Ảnh Đẹp LQĐ Concert Lê Quý Đôn Concert thực chất sẽ là một buổi party dành cho các học sinh và cựu học sinh trường THCS Lê Quý Đôn. Buổi party này, theo kế hoạch của mình thì sẽ được tổ chức vào dịp hè, tháng 7 hoặc 8 càng tốt, vì thời điểm này, mọi người đã gần như quay về nhà. Địa điểm tổ chức theo ý kiến chung của mọi người, chúng ta nên mượn cơ sở vật chất của trường THCS Lê Quý Đôn bởi rất thuận tiện cho việc cựu học sinh về thăm trường. .... Đăng bởi : hainguyen Cô gái “cát” Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova, 24 tuổi, vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine's Got Talent. Cô đã chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả với tài năng… chơi với cát của mình. Kseniya Simonova đã trở thành một hiện tượng trên YouTube khi kể lại những câu chuyện qua tranh cát.... Đăng bởi : Ken†y Manga tình củm...! Cùng xem và thảo luận về những bức ảnh rất chi là lãng mạng nhé....!!! Đăng bởi : hainguyen ..:: Lê Quý Đôn Zone ::.. :: THƯ GIÃN-GIẢI TRÍ :: Quà tặng cuộc sống Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý ĐônNơi giao lưu kết bjan của học sinh THCS Lê Quý Đôn Diễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: THƯ GIÃN-GIẢI TRÍ :: Quà tặng cuộc sốngShare | ... ♦ Mưa ♦ ... Tác giảThông điệpoicaicuocdoiAdminTổng số bài gửi : 182Card : 30360Được Cảm ơn : 18 Join date : 23/03/2010Age : 22Đến từ : Thanh Son proCÔng Việc/Sở thích : what do you mean ??? who you are ???Tiêu đề: ... ♦ Mưa ♦ ... Thu Apr 01, 2010 2:42 pm Mưa . Những cơn mưa đã đến xóa đi cái oi bức của ngày hè . Mưa đến trong những giấc mơ , mưa về trong đêm khuya tĩnh lặng ..... Mưa vẫn rơi trên từng con phố ... những cơn mưa trong nỗi nhớ ... Cơn mưa của ngày xưa , của những ký ức đã qua ....Cơn mưa bắt đầu tình yêu . Trong mưa , ta nhận ra được sự ấm áp của những trái tim . Bạn nhận được chiếc ô từ một người không quen . Vẫn nở nụ cười trên môi , người ấy vội vã chạy dưới cơn mưa trước khi bạn nói được tiếng cảm ơn . Đó là sự ấm áp của tình người .Trong cơn mưa lạnh , có đôi tình nhân khoác áo , vỗi vã chạy tránh cơn mưa đang rơi . Họ không cảm thấy lạnh , vì dưới chiếc áo khoác kia , họ nhận ra được hơi ấm của tình yêu . Mưa rơi như thầm chúc phúc cho đôi tình nhân ấyNhưng đôi lúc , cơn mưa ngày ấy chỉ trong nỗi nhớ mà thôi . Mưa như xoáy vào tim những ký ức buồn . Phải , mưa lúc đó thật khác , không ấm áp , yêu thương như ngày xưa mà đầy sự lạnh lẽo cô đơn và đầy nhung nhớ . Mưa đôi lúc thật nhẫn tâm .....Nó không thích mưa , nhưng nó thích đi dưới mưa . Vì trong mưa , không ai nhận ra ai . Họ vội vàng đi qua nhau , và sẽ không chú ý đến ai làm gì cả , kể cả nó . Trong cơn mưa trắng xóa ấy , nó cảm thấy rất yên bình . Sẽ không ai biết nó đang làm gì cả . Ngoại trừ Mưa . Mưa đang nhẹ nhàng xoa diệu trái tim nó , hòa vào đôi mắt kia hơi nóng từ khóe mắt , để không ai biết được nó đã khóc .... chỉ có Mưa và Nó biết dòng nước trên mặt ấy là gì ....Mưa lạnh lẽo , trắng xóa . Bạn không thấy gì trong cơn mưa ấy . Bạn không thể tìm thấy người bạn cần tìm trong màn mưa dày đặc , tiếng nói của bạn không thể nghe được tiếng người ấy . Nhưng mưa đang nhắc nhở bạn đấy : Hãy lắng nghe bằng chính trái tim của bạn , bạn sẽ nghe được tiếng gọi của trái tim . Đằng sau màn mưa ấy là một cầu vồng của hạnh phúc .Mưa vẫn rơi ...... Meo_dory95VIPTổng số bài gửi : 145Card : 247Được Cảm ơn : 10 Join date : 26/03/2010Age : 21Đến từ : đến từ bụng mẹ chứ đâuCÔng Việc/Sở thích : ngắm zai đẹpTiêu đề: Re: ... ♦ Mưa ♦ ... Thu Apr 01, 2010 7:46 pm Mèo ghét mưa. Mưa làm mèo buồn. Mưa làm mèo đau...TO THE WORLD U MAY BE ONE PERSON, BUT TO SOMEONE U MAY BE THE WORLD ... ♦ Mưa ♦ ... Trang 1 trong tổng số 1 trangPermissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viếtDiễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: THƯ GIÃN-GIẢI TRÍ :: Quà tặng cuộc sốngDiễn đàn học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn :: THƯ GIÃN-GIẢI TRÍ :: Quà tặng cuộc sống Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn Thanh Sơn - Phú Thọ Thống Kê Thành Viên Tích Cực Thành Viên Năng Động Topic Sôi Nổi Topic Xem Nhiều Top posting users trong tuần Giới Thiệu LQĐF được thành lập với tiêu chí là một mạng dành cho cộng đồng teen Trường Trung HỌc Cơ Sở Lê Quý Đôn, dù bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào. LQĐF kết nối Bạn Bè Trợ Giúp Hướng Dẫn Up Hình Lên Diễn Đàn Hướng Dẫn Up Nhac Và Video Từ Youtube Hướng Dẫn Up Nhạc lên Diễn Đàn Chỉnh Tiếng Việt Trong Lý Lịch Chỉnh Sữa Avatar Và Chữ Ký

WARC-Truncated: length

Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

Vary: User-Agent

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"


text:
Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Đỉnh xông trầm bằng đồng, chạm song long tranh châu
Xem trong 'Làng Đồ Đồng, Kim Loại' đăng bởi Lê Thị Minh Thuỳ, 26/8/16, [ Mã Tin: 53082 ] [414 lượt xem - 1 bình luận]
Xem trong 'Làng Đồ Đồng, Kim Loại' đăng bởi Lê Thị Minh Thuỳ, 26/8/16, [ Mã Tin: 53082 ] [414 lượt xem - 1 bình luận]

markdown:
# Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Đỉnh xông trầm bằng đồng, chạm song long tranh châu
Xem trong '
[Làng Đồ Đồng, Kim Loại](forum/lang-do-dong-kim-loai.53/)' đăng bởi [Lê Thị Minh Thuỳ](members/le-thi-minh-thuy.6310/), [26/8/16](threads/dinh-xong-tram-bang-dong-cham-song-long-tranh-chau.53082/), [ Mã Tin: 53082 ]
**[414 lượt xem - 1 bình luận]**
Xem trong '
[Làng Đồ Đồng, Kim Loại](forum/lang-do-dong-kim-loai.53/)' đăng bởi [Lê Thị Minh Thuỳ](members/le-thi-minh-thuy.6310/), [26/8/16](threads/dinh-xong-tram-bang-dong-cham-song-long-tranh-chau.53082/), [ Mã Tin: 53082 ]
**[414 lượt xem - 1 bình luận]**

Server: nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


text:
30/11/-1
Ngày hè đi biển, đứng trước khoảng bao la rộng lớn của mây trời mà tâm tưởng như trôi về miền nào xa xôi.
30/11/-1
Thiếu Niên Tiền Phong

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Set-Cookie: password=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/


text:
Intro
Verse1-Benx Terry
chán rồi đừng có nếu kéo buôn tay anh ra đi người ta đang nhìn kìa
thấy gì hok ở trước cổng bạn gái của anh đang chờ ngoài kia
xin em mà đừng như vậy đừng có làm cho anh phải khó xử
anh đã có người mới xin em đừng làm phiền mọi chuyện hãy xem là quá khứ
thì thôi hãy để nó cứ qua… dù bít em sẻ không thứ tha
và ngàn lời xin lỗi vì anh đã thay đổi nhưng có lẻ người sẻ wên thôi mà
yêu thương hôm nay đành trôi xa
và cũng đâu cần thiết phải giải thích nhiều lời vì đơn giản theo thời gian 1 2 3 tình ta đành phôi pha
ok ok anh đểu.. em hận em chửi uh anh hiểu
chia tay là ban nhưng mà em ko thích xem nhưng ko wen biết thì anh chìu
đã không còn yêu bấm nút biếng… thôi đừng nói nhiều tốn nước miếng
giả thích theo cách của Hoàng Thùy Linh là mình “ Cho nhau lối đi riêng”
chưa có make love mà…. Đâu có gì sâu đậm
đã đến hồi kết và anh từ từ đi flow chậm cho em thấm
hồi trước yêu em say đắm mà bày đặc chảnh hok coi anh ra gì
bay giờ đổi vai cho em đóng cảnh 1 người bị đá đích ra đi…hihi
Chorus-kiz:
Mưa…buồn ướt mi khj anh vội đi [hạt mưa vẫn rơi]
Giọt lệ xóa tan cơn mơ trong đêm mình em
Bước lặng thinh…nghĩ suy về 1 mối tình [ngừ đã mãi xa em rồi hu hú]
Mong…ngày nắng lên và anh lạj đến
Trở về giấc mơ khj xưa có nhau kề vai [mong anh way về ]
Cùng ngắm sao trên trời cao [em nhớ a rất nhìu]
[kèm theo hú hò vô tổ chức]
Verse2-Kiz
Không gian lặng im lặg nghe gió xuyên wa hàng cây..
Ôm những kí ức về anh dù cho nỗi đau đang đong đầy
Có lúc nhận thấy..tình yêu không kòn nơi đây
Và có lúc e pjk.. là chẳng kòn 1 vòng `tay
“I’ll always by ‘ur side”
câu này aj nói nói để làm chj h khjến khóe mj lạj cay cay
Tại sao lại nói tại sao lại hứa r` h như gió thổi wa mây
Đắng cay..trắng tay tình yêu ko kòn tồn tại
Uống say…muốn bay e muốn kóa thêm 1 đôi cánh
Để em bay..bay thật cao wa những nỗi đau
Lắng 1 phút…để suy nghĩ
Lắng 1 phút…để nhận ra những thứ trong thực tại
Ah! Mưa kìa…mưa lại rơi rồi
Thôi…pjk là a chẳng về đâu
Pjk là ta chẳng kóa nhau ngày sau
Pjk là chẳng kòn j` cho nhau
Hình ảnh chiếc hôn a trao cho aj dưới hiên nhà đó khiến kon tjm em đau
Mong nhớ…trông chờ…giờ còn j` đâu
Hi vọng như khói..tan biến thật mau
Chorus-kiz:
Mưa…buồn ướt mi khj anh vội đi [hạt mưa vẫn rơi]
Giọt lệ xóa tan cơn mơ trong đêm mình em
Bước lặng thinh…nghĩ suy về 1 mối tình [ngừ đã mãi xa em rồi hu hú]
Mong…ngày nắng lên và anh lạj đến
Trở về giấc mơ khj xưa có nhau kề vai [mong anh way về ]
Cùng ngắm sao trên trời cao [em nhớ a rất nhìu]
[kèm theo hú hò vô tổ chức]
VerSe3-The Night:
em đâu có bik 1 người con trai luôn đừng phái sau đó là anh
vẫn yêu âm thầm 1 người con gái đang yêu người khác chính là em!!
yêu em thật lòng dù không được gần...không thể ôm em khi trời lạnh
mún lau nước mắt mỗi khi em khóc...nhưng không thể nào cũng phải đành
dành hết tình cảm cho em chỉ mong em vui em cười bên người em yêu...
với anh như thôi là đủ không cần em biết anh bùn bao nhieu....
nếu anh ta không yêu em nữa thì bên cạnh em vẫn có anh
anh xin chấp nhận làm kẽ thế thân cho em bờ vai mỗi khi em cần...
cứ khóc đi....cứ khóc thật nhiều..trúc hết vào anh nếu em mún
cứ mắn cứ chưỡi cứ nói những điều có thể khiến em không còn bùn
tình yêu là thế...kẽ luôn tìm kiếm sẽ không đc gì còn người không cần thì lại có...
có được hạnh phúc nhưng không mún giữ cứ để nó tan theo mây gió
hỏi thử ông trời...khi nào làn mây kia ngừng bay...
trái đất ngừng quay đại dương cạn nước và bài hát này không còn hay
đó chính là lúc em thuộc về anh....anh vẫn tin và chờ đợi...
1 ngày nào đó...trong tương lai 2 trái tim vỡ đc ghép đôi
Outro: Bao Sến.
((^^))☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠==☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠ ((^^))
ღ 1 người buông tay 1 người ngã ღ
ღ 1 người cất bước 1 người đau ღ
ღ 1 người quay lưng 1 người khóc ღ
ღ1 người ra đi 1 người buồn ღ
ღ1 người đang quên 1 người nhớ ღ
ღ 1 người hạnh phúc 1 người cô đơn ღ

markdown:
Intro
Verse1-Benx Terry
chán rồi đừng có nếu kéo buôn tay anh ra đi người ta đang nhìn kìa
thấy gì hok ở trước cổng bạn gái của anh đang chờ ngoài kia
xin em mà đừng như vậy đừng có làm cho anh phải khó xử
anh đã có người mới xin em đừng làm phiền mọi chuyện hãy xem là quá khứ
thì thôi hãy để nó cứ qua… dù bít em sẻ không thứ tha
và ngàn lời xin lỗi vì anh đã thay đổi nhưng có lẻ người sẻ wên thôi mà
yêu thương hôm nay đành trôi xa
và cũng đâu cần thiết phải giải thích nhiều lời vì đơn giản theo thời gian 1 2 3 tình ta đành phôi pha
ok ok anh đểu.. em hận em chửi uh anh hiểu
chia tay là ban nhưng mà em ko thích xem nhưng ko wen biết thì anh chìu
đã không còn yêu bấm nút biếng… thôi đừng nói nhiều tốn nước miếng
giả thích theo cách của Hoàng Thùy Linh là mình “ Cho nhau lối đi riêng”
chưa có make love mà…. Đâu có gì sâu đậm
đã đến hồi kết và anh từ từ đi flow chậm cho em thấm
hồi trước yêu em say đắm mà bày đặc chảnh hok coi anh ra gì
bay giờ đổi vai cho em đóng cảnh 1 người bị đá đích ra đi…hihi
Chorus-kiz:
Mưa…buồn ướt mi khj anh vội đi [hạt mưa vẫn rơi]
Giọt lệ xóa tan cơn mơ trong đêm mình em
Bước lặng thinh…nghĩ suy về 1 mối tình [ngừ đã mãi xa em rồi hu hú]
Mong…ngày nắng lên và anh lạj đến
Trở về giấc mơ khj xưa có nhau kề vai [mong anh way về ]
Cùng ngắm sao trên trời cao [em nhớ a rất nhìu]
[kèm theo hú hò vô tổ chức]
Verse2-Kiz
Không gian lặng im lặg nghe gió xuyên wa hàng cây..
Ôm những kí ức về anh dù cho nỗi đau đang đong đầy
Có lúc nhận thấy..tình yêu không kòn nơi đây
Và có lúc e pjk.. là chẳng kòn 1 vòng `tay
“I’ll always by ‘ur side”
câu này aj nói nói để làm chj h khjến khóe mj lạj cay cay
Tại sao lại nói tại sao lại hứa r` h như gió thổi wa mây
Đắng cay..trắng tay tình yêu ko kòn tồn tại
Uống say…muốn bay e muốn kóa thêm 1 đôi cánh
Để em bay..bay thật cao wa những nỗi đau
Lắng 1 phút…để suy nghĩ
Lắng 1 phút…để nhận ra những thứ trong thực tại
Ah! Mưa kìa…mưa lại rơi rồi
Thôi…pjk là a chẳng về đâu
Pjk là ta chẳng kóa nhau ngày sau
Pjk là chẳng kòn j` cho nhau
Hình ảnh chiếc hôn a trao cho aj dưới hiên nhà đó khiến kon tjm em đau
Mong nhớ…trông chờ…giờ còn j` đâu
Hi vọng như khói..tan biến thật mau
Chorus-kiz:
Mưa…buồn ướt mi khj anh vội đi [hạt mưa vẫn rơi]
Giọt lệ xóa tan cơn mơ trong đêm mình em
Bước lặng thinh…nghĩ suy về 1 mối tình [ngừ đã mãi xa em rồi hu hú]
Mong…ngày nắng lên và anh lạj đến
Trở về giấc mơ khj xưa có nhau kề vai [mong anh way về ]
Cùng ngắm sao trên trời cao [em nhớ a rất nhìu]
[kèm theo hú hò vô tổ chức]
VerSe3-The Night:
em đâu có bik 1 người con trai luôn đừng phái sau đó là anh
vẫn yêu âm thầm 1 người con gái đang yêu người khác chính là em!!
yêu em thật lòng dù không được gần...không thể ôm em khi trời lạnh
mún lau nước mắt mỗi khi em khóc...nhưng không thể nào cũng phải đành
dành hết tình cảm cho em chỉ mong em vui em cười bên người em yêu...
với anh như thôi là đủ không cần em biết anh bùn bao nhieu....
nếu anh ta không yêu em nữa thì bên cạnh em vẫn có anh
anh xin chấp nhận làm kẽ thế thân cho em bờ vai mỗi khi em cần...
cứ khóc đi....cứ khóc thật nhiều..trúc hết vào anh nếu em mún
cứ mắn cứ chưỡi cứ nói những điều có thể khiến em không còn bùn
tình yêu là thế...kẽ luôn tìm kiếm sẽ không đc gì còn người không cần thì lại có...
có được hạnh phúc nhưng không mún giữ cứ để nó tan theo mây gió
hỏi thử ông trời...khi nào làn mây kia ngừng bay...
trái đất ngừng quay đại dương cạn nước và bài hát này không còn hay
đó chính là lúc em thuộc về anh....anh vẫn tin và chờ đợi...
1 ngày nào đó...trong tương lai 2 trái tim vỡ đc ghép đôi
Outro: Bao Sến.
((^^))☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠==☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠ ((^^))
![ ](http://www.nguyenkynam.com/camon.gif)
ღ 1 người buông tay 1 người ngã ღ
ღ 1 người cất bước 1 người đau ღ
ღ 1 người quay lưng 1 người khóc ღ
ღ1 người ra đi 1 người buồn ღ
ღ1 người đang quên 1 người nhớ ღ
ღ 1 người hạnh phúc 1 người cô đơn ღ
Gửi một bình luận lên tường nhà Admin


text:
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VĂN BẢN GỐC
Điều 87 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
X
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Thành Viên
THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********
CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số:
115/2004/QĐ-TTg
Hà
Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH
CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/2004/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2001/QĐ-TTG NGÀY 20
THÁNG 12 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ
ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về
trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Điểm a khoản 1, Điều 3 được sửa
đổi như sau:
"a) Vốn cấp của ngân sách tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương";
2. Điều 13
được sửa đổi như sau:
"Điều 13. Ban điều hành Quỹ
bảo lãnh tín dụng gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn
giúp việc.
Giám đốc là người đại diện pháp
nhân của Quỹ bảo lãnh tín dụng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước
pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Nhiệm vụ và quyền hạn
của Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện theo Điều lệ Quỹ.
Việc điều
hành tác nghiệp Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo một trong các phương
thức sau:
1. Uỷ thác
cho Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện điều hành tác nghiệp Quỹ bảo lãnh tín dụng
theo hợp đồng ủy thác và do Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng quyết định.
2. Giao hoặc
ủy thác cho Quỹ tài chính địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu các tổ chức này có đủ điều kiện, khả năng thực
hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình và do Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Trong trường
hợp giao cho Quỹ tài chính địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng nói
trên thì Quỹ bảo lãnh tín dụng không hình thành Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát
và Ban điều hành."
Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Phan
Văn Khải
(Đã
ký)
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản,
Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn
bản tiếng Anh,...
Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
Tải Văn bản tiếng Việt
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính và Nội dung của văn bản.
Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu muốn làm Thành Viên Basic / Pro, mời Bạn Chuyển
Đổi loại Thành Viên
tại đây.
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem
được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn
văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản
liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc.
Bạn chưa xem được Văn bản tiếng Anh, ...
Nếu muốn làm Thành Viên Pro, mời Bạn Chuyển Đổi
loại Thành Viên
tại đây.
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung thay
thế tương ứng;
<Nội dung> =
Không có nội dung thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:
Tên truy cập:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
E-mail:
Email người nhận:
Tiêu đề Email:
Nội dung:
Email nhận thông báo:

Cache-Control: private

Set-Cookie: Culture=vi; domain=thuvienphapluat.vn; expires=Thu, 18-Jan-2018 10:14:01 GMT; path=/