text:
1. Vấn đề chống biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải CO2 trong ngành xây dựng tại Việt Nam.
Chống biến đổi khí hậu từ lâu đã là đề tài nóng và được quan tâm hàng đầu trên thế giới, Việt Nam là 1 trong 5 nước bị tác động lớn nhất khi khí hậu thay đổi nên cũng không nằm ngoài mối quan tâm chung về biến đổi khí hậu.Mới đây nhất, trong văn kiện COP21, Việt Nam đã cam kết cắt giảm phát thải CO2 trong lĩnh vực xây dựng, tới năm 2030 8% nếu không có sự hỗ trợ quốc tế. Trường hợp có hỗ trợ quốc tế, con số này là 25%. Đây là những mục tiêu không hề đơn giản, thậm chí là rất khó có thể thực hiện nếu không có những thay đổi mang tính căn bản trong quản lý các hoạt động xây dựng, đi kèm với hệ thống quản lý, việc ứng dụng những công nghệ mới trong xây dựng để đạt các mục tiêu quản lý là rất cấp thiết.
Các dữ liệu thống kê vĩ mô tại Việt Nam cho thấy, hoạt động xây dựng và vận hành các công trình chiếm khoảng 40% tổng phát thải CO2, do đó đây là ngành then chốt cần can thiệp để giảm phát thải CO2. Phát thải CO2 trong ngành xây dựng chủ yếu được chia thành 2 phần, 1 là thành phần phát thải trực tiếp từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, 2 là hoạt động tiêu thụ điện từ các công trình xây dựng và kéo dài trong suốt vòng đời công trình, đây chính là lĩnh vực khó nhất mà hiện tại các nước phát triển trên thế giới đều tập trung cải thiện nhằm cắt giảm phát thải. Chỉ số phát thải CO2 tại Việt Nam hiện đang được tính với mức 1kWh (1 số điện) sẽ thải ra khoảng 0.5 kg CO2, nguyên do các nhà máy điện cần phải đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo ra điện (thủy điện tại Việt Nam chỉ cung cấp ~20% tổng sản lượng điện). Việc phát thải do nhu cầu sử dụng điện sẽ xảy ra liên tục trong suốt vòng đời 40, 50, thậm chí 100 năm của công trình xây dựng, và đây là tảng băng chìm về phát thải cần phải được cải thiện nhằm đạt mục tiêu đã cam kết.
2. Mục tiêu của ngành thiết kế công trình
2. Mục tiêu của ngành thiết kế công trình
Hiện nay trên khắp thế giới đang lan rộng trào lưu thiết kế công trình hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là công trình có mức sử dụng năng lượng trung bình cả năm bằng 0, dạng công trình này đòi hỏi sử dụng năng lượng cực nhỏ, đủ nhỏ để cân bằng với mức năng lượng tự sinh ra do các thiết bị tái tạo năng lượng (pano năng lượng mặt trời, turbine gió…). Vấn đề khó nhất khi thực hiện những công trình dạng này không phải ở chỗ đầu tư các thiết bị tái tạo năng lượng, mà là làm sao để công trình tiêu thụ ít năng lượng nhất có thể, đây là thách thức lớn trong những năm ‘80 ‘90 khi thiết kế công trình. Giai đoạn đó các công cụ thiết kế chủ yếu thiên về tính toán để xác định công suất của thiết bị thay vì xác định mức sử dụng năng lượng. Các công cụ hiện đại ngày nay còn đi kèm với các dữ liệu phân tích để tối ưu hóa vận hành công trình.
Việc thiết kế công trình hiệu năng cao đòi hỏi sự tính toán trước các vấn đề về tiêu thụ năng lượng trên tất cả các hệ thống (điều hòa, chiếu sáng, bơm, quạt, thang máy…) do đó không thể ước lượng như thời kỳ những năm ’80 ’90. Song hành với việc giá điện càng ngày càng tăng, gánh nặng chi phí vận hành càng lớn, do đó việc tối ưu hóa vận hành công trình từ sớm, ngay trong giai đoạn thiết kế không chỉ đóng vai trò cắt giảm phát thải do nhu cầu sử dụng điện mà quan trọng hơn, còn góp phần giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, cho xã hội. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nước phương tây có rất nhiều chương trình nghiên cứu cơ bản về hiệu năng sử dụng công trình, kết quả của các nghiên cứu này là sự xuất hiện một loạt những phần mềm mô phỏng năng lượng và vận hành công trình với độ chính xác cao nhằm hỗ trợ tính toán định lượng cho quá trình thiết kế. Nhờ những công cụ này, người thiết kế có thể biết trước được mức sử dụng năng lượng công trình của họ ngay khi công trình đó còn đang trên giấy tờ, bản vẽ.
3. Công trình tiết kiệm năng lượng và 2 thành phần tiêu thụ điện lớn nhất
Chiếu sáng
Trước mắt, mục tiêu cần đạt được để đảm bảo cam kết với quốc tế là công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh, đây là bước đệm cần thiết để tiến tới công trình zero energy. Tuy vậy, vẫn cần phải nhắc lại rằng cần có thêm nhiều khuyến khích từ phía chính sách vĩ mô để việc thiết kế công trình xanh trở thành hiện thực trên diện rộng. Và cần thiết hơn hết, để việc phát triển công trình xanh đi vào thực chất, tạo ra tác động tốt về kinh tế, về môi trường, thay vì tạo ra các tác động xanh giả tạo bằng cách trồng cây hay là sơn xanh trên bề mặt công trình với mục đích chụp ảnh và PR để có thêm hợp đồng thiết kế…
2 thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong công trình tại Việt Nam là chiếu sáng và điều hòa thông gió, cũng là 2 thành phần có tiềm năng nhất trong việc thiết kế tiết kiệm năng lượng. Ví dưới đây cho thấy sự tương tác của thiết kế concept tới thiết kế chiếu sáng:
2 thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong công trình tại Việt Nam là chiếu sáng và điều hòa thông gió, cũng là 2 thành phần có tiềm năng nhất trong việc thiết kế tiết kiệm năng lượng. Ví dưới đây cho thấy sự tương tác của thiết kế concept tới thiết kế chiếu sáng:
Với hình ảnh của ví dụ này, người đọc có lẽ đã tự hiểu ảnh hưởng của thiết kế sơ bộ tới chất lượng chiếu sáng công trình như thế nào. Tận dụng chiếu sáng tự nhiên là 1 trong số yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong một công trình tốt, tuy vậy không đơn thuần thiết kế chiếu sáng tự nhiên có nghĩa là công trình nhận càng nhiều ánh sáng càng tốt, nhiều sáng dễ gây chói và gây ra kéo rèm, bật đèn, gây tiêu thụ điện nhiều hơn so với công trình có ánh sáng vừa phải. Vẫn biết rằng thiết kế chiếu sáng tốt để tận dụng ánh sáng tự nhiên không đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể làm được, đáng tiếc là thiết kế ở VN chỉ quan tâm tới việc lắp bao nhiêu đèn để cho đủ sáng, còn sử dụng ánh sáng như thế nào cho hiệu quả (tiết kiệm điện) đang hoàn toàn bị bỏ ngỏ trong thiết kế. Bạn đọc nếu chú ý một chút, tại các thành phố lớn của Việt Nam, có tới 95% số các công trình văn phòng thường xuyên kéo rèm và bật đèn, các văn phòng không kéo rèm thường là văn phòng … đang chờ cho thuê.
Cuối cùng là kết hợp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo để tạo ra hiệu quả tiết kiệm điện.
Biểu đồ bên dưới: vùng màu vàng thể hiện việc sử dụng đèn, nếu bật đèn thường xuyên thì năng lượng sử dụng là tổng của 3 phần xanh đỏ vàng. Khi kết hợp với thiết bị đo ánh sáng để điều khiển đèn sẽ làm giảm mức tiêu thụ điện. Phần màu xanh là mức giảm tiêu thụ điện khi sử dụng điều khiển đơn giản (step dimming), tắt bật lần lượt từng dải đèn sát cửa sổ khi cường độ ánh sáng tự nhiên lên cao (đường cong bên dưới biểu đồ). Tổng phần màu xanh và đỏ là mức giảm tiêu thụ điện khi sử dụng điều khiển kiểu dimming, thay đổi giảm dần mức năng lượng cung cấp cho đèn (proportional dimming), như vậy việc giảm 50% năng lượng cho chiếu sáng không phải là quá khó nếu công trình đó có đủ sáng và được kiểm soát chói hợp lý đi kèm với điều khiển tốt.
Điều hòa thông gió
Điều hòa thông gió đối với mỗi công trình luôn là hệ thống phức tạp và tốn kém bậc nhất, tiêu thụ năng lượng trên hệ thống này cũng chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất. Đây chính là công việc cần tập trung công nghệ và chất xám cao trong quá trình thiết kế tiết kiệm năng lượng.
Theo thống kê của tổ chức kỹ sư tư vấn Đức VBI công bố tháng 11/2010, 60% điện công trình dùng trong các tòa nhà ở Việt Nam sử dụng cho hệ thống điều hòa, cá biệt một số công trình trong khảo sát của bộ Công Thương, phần năng lượng này lên tới trên 80%. Thực trạng lãng phí này xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ khâu thiết kế vỏ bao công trình cho đến thiết kế điều hòa thông gió. Ví dụ: cửa kính một lớp, tường mỏng, không có che nắng, khung và cửa không kín khít, nhưng quan trọng hơn là tính toán điều hòa mà không nhập đúng các số liệu thật của công trình vào tính toán. Hoặc đôi khi chỉ tính toán theo kinh nghiệm, quyết định công suất hệ thống điều hòa theo kiểu W/m2 sàn.
Theo thống kê của tổ chức kỹ sư tư vấn Đức VBI công bố tháng 11/2010, 60% điện công trình dùng trong các tòa nhà ở Việt Nam sử dụng cho hệ thống điều hòa, cá biệt một số công trình trong khảo sát của bộ Công Thương, phần năng lượng này lên tới trên 80%. Thực trạng lãng phí này xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ khâu thiết kế vỏ bao công trình cho đến thiết kế điều hòa thông gió. Ví dụ: cửa kính một lớp, tường mỏng, không có che nắng, khung và cửa không kín khít, nhưng quan trọng hơn là tính toán điều hòa mà không nhập đúng các số liệu thật của công trình vào tính toán. Hoặc đôi khi chỉ tính toán theo kinh nghiệm, quyết định công suất hệ thống điều hòa theo kiểu W/m2 sàn.
Đối với những công trình sử dụng điều hòa trung tâm, việc tính toán tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật là một vấn đề khó vì đây là hệ thống máy phức tạp, điều khiển hoạt động lại phụ thuộc các tác động nhiệt lên công trình.
Thực tế thiết kế tại Việt Nam cho thấy phần lớn thời gian thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa thông gió tập trung vào khâu triển khai bản vẽ. Đây là cách làm ngược với quy trình trên thế giới, khi mà khâu số liệu đầu vào luôn luôn được cân nhắc, tính toán mô phỏng, tối ưu hóa kỹ lưỡng rồi mới tiến đến triển khai bản vẽ do việc này liên quan rất lớn tới chi phí đầu tư và chi phí vận hành công trình trong toàn bộ vòng đời của nó.
Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến sự lạc hậu trong thiết kế năng lượng tại Việt Nam là ít áp dụng các công nghệ tính toán công trình thế hệ mới, công nghệ mới cho phép tính toán và kiểm soát chính xác các tác động nhiệt lên công trình theo biểu đồ và bảng số liệu, tính cho từng giờ. Thiếu những yếu tố này thì việc tối ưu hóa thiết kế năng lượng công trình sẽ khó hơn nhiều lần.
Thực tế thiết kế tại Việt Nam cho thấy phần lớn thời gian thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa thông gió tập trung vào khâu triển khai bản vẽ. Đây là cách làm ngược với quy trình trên thế giới, khi mà khâu số liệu đầu vào luôn luôn được cân nhắc, tính toán mô phỏng, tối ưu hóa kỹ lưỡng rồi mới tiến đến triển khai bản vẽ do việc này liên quan rất lớn tới chi phí đầu tư và chi phí vận hành công trình trong toàn bộ vòng đời của nó.
Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến sự lạc hậu trong thiết kế năng lượng tại Việt Nam là ít áp dụng các công nghệ tính toán công trình thế hệ mới, công nghệ mới cho phép tính toán và kiểm soát chính xác các tác động nhiệt lên công trình theo biểu đồ và bảng số liệu, tính cho từng giờ. Thiếu những yếu tố này thì việc tối ưu hóa thiết kế năng lượng công trình sẽ khó hơn nhiều lần.
Các công cụ thiết kế mới cũng cho phép phân tích tác động nhiệt khi sử dụng vật liệu hay phương án thiết kế khác nhau, hình trên minh họa phân tích bức xạ nhiệt và truyền nhiệt đi vào 1 không gian văn phòng khi dùng các loại kính khác nhau. Việc phân tích này tại khí hậu nhiệt đới là rất quan trọng, do nhiệt từ cửa kính có ảnh hưởng lớn, trực tiếp tới công suất và chi phí thiết bị điều hòa (chi phí đầu tư), và làm thay đổi chi phí vận hành công trình trong dài hạn.
Điều đáng tiếc là các phân tích dạng này trong thiết kế rất ít được thực hiện, tình trạng phổ biến hiện nay là kiến trúc sư chọn kính theo màu, không quan tâm tới nhiệt. Kỹ sư điều hòa thực hiện tính toán các hệ số của kính theo dữ liệu có sẵn trong phần mềm, không quan tâm nhiều lắm tới thực tế công trình sẽ chọn loại kính nào khi thi công, công suất điều hòa sẽ được điều chỉnh lại sau khi tính toán theo kinh nghiệm, phần lớn dựa trên W/m2 sàn, và ít khi thấp hơn 150 W/m2. Chủ đầu tư sẽ chọn kính có màu gần giống với phối cảnh và với mức giá hợp lý. Như vậy là có sự may rủi trong thiết kế công trình ở Việt Nam, có thể xảy ra 3 trường hợp:
1 – May mắn: Tải điều hòa bị tính thừa, công trình hoạt động tốt, công trình được coi là hoàn thành, đội thiết kế đi làm công trình khác. Nhưng ẩn sau việc này là 1 khoản chi phí lớn đã bị lãng phí và những khoản chi phí phụ trội hàng năm cho vận hành hệ thống quá lớn so với cần thiết, hệ thống này chỉ chạy non tải trong suốt vòng đời công trình.
2 – Kém may: Tải điều hòa bị tính thiếu, đặc biệt với trường hợp kỹ sư áp dụng các số liệu cho kính theo tiêu chuẩn ASHRAE 2007 (Mỹ) để tính toán, loại kính này hoàn toàn là lý thuyết, kính thực tế thường có các chỉ số khác rất xa. Quan trọng hơn, để tới gần với các giá trị lý thuyết này cần đầu tư rất lớn cho kính, nhưng tại Việt Nam loại kính được dùng phổ biến rẻ hơn nhiều và chất lượng nhiệt thấp hơn hẳn. Việc này gây bất tiện cho người sử dụng, làm cho hệ thống chạy quá tải thường xuyên gây tốn điện và giảm tuổi thọ thiết bị. Từ đó sẽ tăng chi phí vận hành, tốn kém chi phí để cải tạo hệ thống và thay thế thiết bị.
3 – Rất may: Mọi thứ ăn khớp với tính toán, bảng kết quả ra đầy đủ, trường hợp này ít xảy ra. Chưa kể tới việc kỹ sư có xu hướng sử dụng kinh nghiệm để tăng tải lên, cho chắc chắn đảm bảo công trình mát, và thực tế sẽ quay về trường hợp 1.
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp kiến trúc sư thiết kế đã cẩn thận về nhiệt, chọn kính, thiết kế che nắng rất cẩn trọng để tạo ra hướng đi riêng khi sớm cân nhắc thiết kế công trình xanh. Đây là xu hướng để tạo nên chất lượng và sự khác biệt trong bối cảnh thị trường bắt đầu bão hòa về cạnh tranh hình thức kiến trúc. Tuy vậy, cố gắng này là chưa đủ để tạo nên 1 công trình tốt, cần có sự phối hợp tốt từ phía các ngành kỹ thuật thì mới đảm bảo công trình có được hiệu quả kinh tế và môi trường. Đáng tiếc là các ngành kỹ thuật phục vụ kiến trúc có ít tiến bộ về mặt ứng dụng kỹ thuật cao, chủ yếu chỉ tiến bộ trong khâu thực hiện hồ sơ thiết kế như ứng dụng BIM để triển khai bản vẽ. Để làm được công trình có tính bền vững về kinh tế xã hội, ngoài vai trò của kết cấu, vai trò của điều hòa thông gió, chiếu sáng cũng phải được nâng lên một tầm cao mới và đó là thiết kế BEM (Building Energy Modeling)
Ngoài ví dụ chiếu sáng gây kéo rèm bật đèn đã nêu trên, xin nêu một ví dụ khác xảy ra phổ biến như sau: Kiến trúc sư đã thiết kế nhiều chi tiết che nắng để đảm bảo công trình không bị nhận quá nhiều nhiệt từ mặt trời, nhưng khi tính toán, 99% kỹ sư điều hòa tại Việt Nam bỏ qua tính toán các thành phần che nắng, như vậy chủ đầu tư vừa phải đầu tư các hệ thống che nắng vừa phải đầu tư hệ thống điều hòa lớn hơn nhiều so với cần thiết (vì tính toán ko kể tới che nắng). Như vậy sự lãng phí đã xảy ra mà không ai biết, công trình được xây lên và vận hành với các thành phần không khớp nhau làm chi phí đầu tư tăng lên và chi phí vận hành cũng tăng lên theo.
Điều đáng tiếc là các phân tích dạng này trong thiết kế rất ít được thực hiện, tình trạng phổ biến hiện nay là kiến trúc sư chọn kính theo màu, không quan tâm tới nhiệt. Kỹ sư điều hòa thực hiện tính toán các hệ số của kính theo dữ liệu có sẵn trong phần mềm, không quan tâm nhiều lắm tới thực tế công trình sẽ chọn loại kính nào khi thi công, công suất điều hòa sẽ được điều chỉnh lại sau khi tính toán theo kinh nghiệm, phần lớn dựa trên W/m2 sàn, và ít khi thấp hơn 150 W/m2. Chủ đầu tư sẽ chọn kính có màu gần giống với phối cảnh và với mức giá hợp lý. Như vậy là có sự may rủi trong thiết kế công trình ở Việt Nam, có thể xảy ra 3 trường hợp:
1 – May mắn: Tải điều hòa bị tính thừa, công trình hoạt động tốt, công trình được coi là hoàn thành, đội thiết kế đi làm công trình khác. Nhưng ẩn sau việc này là 1 khoản chi phí lớn đã bị lãng phí và những khoản chi phí phụ trội hàng năm cho vận hành hệ thống quá lớn so với cần thiết, hệ thống này chỉ chạy non tải trong suốt vòng đời công trình.
2 – Kém may: Tải điều hòa bị tính thiếu, đặc biệt với trường hợp kỹ sư áp dụng các số liệu cho kính theo tiêu chuẩn ASHRAE 2007 (Mỹ) để tính toán, loại kính này hoàn toàn là lý thuyết, kính thực tế thường có các chỉ số khác rất xa. Quan trọng hơn, để tới gần với các giá trị lý thuyết này cần đầu tư rất lớn cho kính, nhưng tại Việt Nam loại kính được dùng phổ biến rẻ hơn nhiều và chất lượng nhiệt thấp hơn hẳn. Việc này gây bất tiện cho người sử dụng, làm cho hệ thống chạy quá tải thường xuyên gây tốn điện và giảm tuổi thọ thiết bị. Từ đó sẽ tăng chi phí vận hành, tốn kém chi phí để cải tạo hệ thống và thay thế thiết bị.
3 – Rất may: Mọi thứ ăn khớp với tính toán, bảng kết quả ra đầy đủ, trường hợp này ít xảy ra. Chưa kể tới việc kỹ sư có xu hướng sử dụng kinh nghiệm để tăng tải lên, cho chắc chắn đảm bảo công trình mát, và thực tế sẽ quay về trường hợp 1.
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp kiến trúc sư thiết kế đã cẩn thận về nhiệt, chọn kính, thiết kế che nắng rất cẩn trọng để tạo ra hướng đi riêng khi sớm cân nhắc thiết kế công trình xanh. Đây là xu hướng để tạo nên chất lượng và sự khác biệt trong bối cảnh thị trường bắt đầu bão hòa về cạnh tranh hình thức kiến trúc. Tuy vậy, cố gắng này là chưa đủ để tạo nên 1 công trình tốt, cần có sự phối hợp tốt từ phía các ngành kỹ thuật thì mới đảm bảo công trình có được hiệu quả kinh tế và môi trường. Đáng tiếc là các ngành kỹ thuật phục vụ kiến trúc có ít tiến bộ về mặt ứng dụng kỹ thuật cao, chủ yếu chỉ tiến bộ trong khâu thực hiện hồ sơ thiết kế như ứng dụng BIM để triển khai bản vẽ. Để làm được công trình có tính bền vững về kinh tế xã hội, ngoài vai trò của kết cấu, vai trò của điều hòa thông gió, chiếu sáng cũng phải được nâng lên một tầm cao mới và đó là thiết kế BEM (Building Energy Modeling)
Ngoài ví dụ chiếu sáng gây kéo rèm bật đèn đã nêu trên, xin nêu một ví dụ khác xảy ra phổ biến như sau: Kiến trúc sư đã thiết kế nhiều chi tiết che nắng để đảm bảo công trình không bị nhận quá nhiều nhiệt từ mặt trời, nhưng khi tính toán, 99% kỹ sư điều hòa tại Việt Nam bỏ qua tính toán các thành phần che nắng, như vậy chủ đầu tư vừa phải đầu tư các hệ thống che nắng vừa phải đầu tư hệ thống điều hòa lớn hơn nhiều so với cần thiết (vì tính toán ko kể tới che nắng). Như vậy sự lãng phí đã xảy ra mà không ai biết, công trình được xây lên và vận hành với các thành phần không khớp nhau làm chi phí đầu tư tăng lên và chi phí vận hành cũng tăng lên theo.
Giải pháp cho các ngành thiết kế
Thực tế như vậy nhưng để thực hiện được tốt các bài toán kỹ thuật thì lại xảy ra tình trạng con gà quả trứng. Đó là tình trạng kiến trúc sư, kỹ sư làm việc kín lịch, làm việc cả thứ 7, chủ nhật mới đảm bảo được tiến độ hoàn thành bản vẽ, không thể có thời gian để nói tới việc tính toán nhiều phương án nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu. Nguyên nhân vẫn là do quả trứng không đủ to. Thử làm một phép so sánh nhỏ: Luật sư đòi nợ với mức phí người nhà là 10-15%, thông thường là 30%, trường hợp khó còn cao hơn nữa, đây là mức phí thông thường cả cho Việt Nam và quốc tế. Trong khi đó cả một đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư nhiều ngành vừa vắt óc vừa vắt sức, lại chỉ có khoảng 2% thiết kế phí, mặt bằng chung trên thế giới là 10% (vâng con số chính xác là mười phần trăm). Nhìn mặt bằng tuyển dụng chung cũng có thể thấy các ngành kinh doanh, quảng cáo, hr, marketing, luật … mức lương cho nhân sự cao cấp trên 3000$ là bình thường, có thể lên tới 5000$, trong khi đó các mức đề xuất cho kiến trúc sư, kỹ sư chủ trì vào khoảng 1500$ đã được coi là cao.
Hiểu rộng ra đối với bất kể ngành nghề nào, bất kỳ nền kinh tế nào, để kinh doanh tốt, quảng cáo hay, bán hàng nhiều, cần có sản phẩm tốt, mà sản phẩm tốt đều là những đứa con tinh thần của giới chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Thiên lệch về kinh doanh, tiếp thị, bán hàng mà bỏ quên cái gốc kỹ thuật chính nguyên nhân dẫn tới thảm trạng của nền kinh tế hiện nay.
Lật lại vấn đề lãng phí trong thiết kế kiến trúc, chỉ khảo sát 2 công trình văn phòng ở HN thôi, mà một công trình mua thừa 20 tỷ, một công trình 50 tỷ do tính thừa, tính ẩu riêng cho phần thiết bị điều hòa (đây là kết quả khảo sát công trình thực tế, xin phép không nêu tên ở đây). Như vậy câu hỏi là phần điều hòa và cả kết cấu cho hàng ngàn công trình đã xây liệu có tình hình này không và con số dưới tảng băng chìm là bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói được, chỉ có thể khẳng định rằng sự lãng phí chung trong toàn xã hội là cực lớn. Vậy thì tại sao giá trị thiết kế phí lại không tăng thêm vài phần trăm, ví dụ từ 2% lên 5% để tăng cường năng lực, bổ sung kiến thức chuyên sâu, đầu tư cho nghiên cứu giải pháp, cho phần mềm tính toán, … hoặc nếu chưa đủ năng lực thì có kinh phí đi thuê chuyên gia trong nước, ngoài nước để giảm sai số, giảm lãng phí vào vật liệu, thiết bị và giảm chi phí hoạt động lâu dài cho công trình.
Như vậy nếu tính bài toán lợi ích như sau: bỏ ra thêm 4 tỷ hay ngay cả 10 tỷ tiền thiết kế phí, có thể giảm được 20 tỷ, hay 50 tỷ tiền thiết bị điều hòa. Chưa tính tới phần chi phí giảm được do tối ưu hóa kết cấu và giảm được một lượng lớn chi phí phải trả cho tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời công trình. Vậy câu hỏi đặt ra là: bỏ chi phí ra để cho đội ngũ chuyên gia trong nước lớn mạnh có lợi hơn hay để cho tiền chảy vào túi các nhà sản xuất thiết bị điều hòa tốt hơn? Câu trả lời xin dành cho những người làm chính sách. Hãy nghĩ về khoa học công nghệ theo hướng doanh nghiệp và lợi ích xã hội thay vì tìm cách điều chỉnh lặt vặt các phương thức làm đề tài khoa học. Người làm khoa học chân chính không sống bằng đề tài.
Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế phí trung bình cho một công trình ở các nước phát triển là 10% tổng mức đầu tư, có thể cao hơn với các văn phòng thiết kế danh tiếng. Và xin những người đưa ra các quyết sách về phát triển đừng tính thiết kế phí dựa vào mức lương cơ bản, giờ là thời đại của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tư vấn thiết kế, hay doanh nghiệp bán chất xám thì có hàng ngàn thứ chi phí, có thứ kể ra được và có thứ không kể ra được ngoài tiền lương. Hãy nhìn vào tình hình chung trên thế giới để ra quyết định cho hợp lý. Sâu xa hơn, thiết kế vẫn đang là 1 ngành có đóng góp quan trọng cho bất động sản, cho nền kinh tế, trong đó có sự tham gia đồng thời của nghệ thuật và của vài ngành kỹ thuật hiếm hoi còn đang thoi thóp tồn tại được ở đất nước này, để may ra một ngày nào đó trong tương lai xa, ngành thiết kế kiến trúc có cơ may được bước ra, được hội nhập với thế giới thay vì cứ mải cạnh tranh bằng phối cảnh, bằng giá thiết kế thấp nhưng đi kèm với đó là tính bền vững thấp, chi phí xây dựng và chi phí vận hành cao.
Hiểu rộng ra đối với bất kể ngành nghề nào, bất kỳ nền kinh tế nào, để kinh doanh tốt, quảng cáo hay, bán hàng nhiều, cần có sản phẩm tốt, mà sản phẩm tốt đều là những đứa con tinh thần của giới chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Thiên lệch về kinh doanh, tiếp thị, bán hàng mà bỏ quên cái gốc kỹ thuật chính nguyên nhân dẫn tới thảm trạng của nền kinh tế hiện nay.
Lật lại vấn đề lãng phí trong thiết kế kiến trúc, chỉ khảo sát 2 công trình văn phòng ở HN thôi, mà một công trình mua thừa 20 tỷ, một công trình 50 tỷ do tính thừa, tính ẩu riêng cho phần thiết bị điều hòa (đây là kết quả khảo sát công trình thực tế, xin phép không nêu tên ở đây). Như vậy câu hỏi là phần điều hòa và cả kết cấu cho hàng ngàn công trình đã xây liệu có tình hình này không và con số dưới tảng băng chìm là bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói được, chỉ có thể khẳng định rằng sự lãng phí chung trong toàn xã hội là cực lớn. Vậy thì tại sao giá trị thiết kế phí lại không tăng thêm vài phần trăm, ví dụ từ 2% lên 5% để tăng cường năng lực, bổ sung kiến thức chuyên sâu, đầu tư cho nghiên cứu giải pháp, cho phần mềm tính toán, … hoặc nếu chưa đủ năng lực thì có kinh phí đi thuê chuyên gia trong nước, ngoài nước để giảm sai số, giảm lãng phí vào vật liệu, thiết bị và giảm chi phí hoạt động lâu dài cho công trình.
Như vậy nếu tính bài toán lợi ích như sau: bỏ ra thêm 4 tỷ hay ngay cả 10 tỷ tiền thiết kế phí, có thể giảm được 20 tỷ, hay 50 tỷ tiền thiết bị điều hòa. Chưa tính tới phần chi phí giảm được do tối ưu hóa kết cấu và giảm được một lượng lớn chi phí phải trả cho tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời công trình. Vậy câu hỏi đặt ra là: bỏ chi phí ra để cho đội ngũ chuyên gia trong nước lớn mạnh có lợi hơn hay để cho tiền chảy vào túi các nhà sản xuất thiết bị điều hòa tốt hơn? Câu trả lời xin dành cho những người làm chính sách. Hãy nghĩ về khoa học công nghệ theo hướng doanh nghiệp và lợi ích xã hội thay vì tìm cách điều chỉnh lặt vặt các phương thức làm đề tài khoa học. Người làm khoa học chân chính không sống bằng đề tài.
Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế phí trung bình cho một công trình ở các nước phát triển là 10% tổng mức đầu tư, có thể cao hơn với các văn phòng thiết kế danh tiếng. Và xin những người đưa ra các quyết sách về phát triển đừng tính thiết kế phí dựa vào mức lương cơ bản, giờ là thời đại của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tư vấn thiết kế, hay doanh nghiệp bán chất xám thì có hàng ngàn thứ chi phí, có thứ kể ra được và có thứ không kể ra được ngoài tiền lương. Hãy nhìn vào tình hình chung trên thế giới để ra quyết định cho hợp lý. Sâu xa hơn, thiết kế vẫn đang là 1 ngành có đóng góp quan trọng cho bất động sản, cho nền kinh tế, trong đó có sự tham gia đồng thời của nghệ thuật và của vài ngành kỹ thuật hiếm hoi còn đang thoi thóp tồn tại được ở đất nước này, để may ra một ngày nào đó trong tương lai xa, ngành thiết kế kiến trúc có cơ may được bước ra, được hội nhập với thế giới thay vì cứ mải cạnh tranh bằng phối cảnh, bằng giá thiết kế thấp nhưng đi kèm với đó là tính bền vững thấp, chi phí xây dựng và chi phí vận hành cao.
Trần Thành Vũ (Tạp chí Kiến trúc)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét

markdown:
**1. Vấn đề chống biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải CO2 trong ngành xây dựng tại Việt Nam.**
Chống biến đổi khí hậu từ lâu đã là đề tài nóng và được quan tâm hàng đầu trên thế giới, Việt Nam là 1 trong 5 nước bị tác động lớn nhất khi khí hậu thay đổi nên cũng không nằm ngoài mối quan tâm chung về biến đổi khí hậu.Mới đây nhất, trong văn kiện COP21, Việt Nam đã cam kết cắt giảm phát thải CO2 trong lĩnh vực xây dựng, tới năm 2030 8% nếu không có sự hỗ trợ quốc tế. Trường hợp có hỗ trợ quốc tế, con số này là 25%. Đây là những mục tiêu không hề đơn giản, thậm chí là rất khó có thể thực hiện nếu không có những thay đổi mang tính căn bản trong quản lý các hoạt động xây dựng, đi kèm với hệ thống quản lý, việc ứng dụng những công nghệ mới trong xây dựng để đạt các mục tiêu quản lý là rất cấp thiết.
Các dữ liệu thống kê vĩ mô tại Việt Nam cho thấy, hoạt động xây dựng và vận hành các công trình chiếm khoảng 40% tổng phát thải CO2, do đó đây là ngành then chốt cần can thiệp để giảm phát thải CO2. Phát thải CO2 trong ngành xây dựng chủ yếu được chia thành 2 phần, 1 là thành phần phát thải trực tiếp từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, 2 là hoạt động tiêu thụ điện từ các công trình xây dựng và kéo dài trong suốt vòng đời công trình, đây chính là lĩnh vực khó nhất mà hiện tại các nước phát triển trên thế giới đều tập trung cải thiện nhằm cắt giảm phát thải. Chỉ số phát thải CO2 tại Việt Nam hiện đang được tính với mức 1kWh (1 số điện) sẽ thải ra khoảng 0.5 kg CO2, nguyên do các nhà máy điện cần phải đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo ra điện (thủy điện tại Việt Nam chỉ cung cấp ~20% tổng sản lượng điện). Việc phát thải do nhu cầu sử dụng điện sẽ xảy ra liên tục trong suốt vòng đời 40, 50, thậm chí 100 năm của công trình xây dựng, và đây là tảng băng chìm về phát thải cần phải được cải thiện nhằm đạt mục tiêu đã cam kết.
**2. Mục tiêu của ngành thiết kế công trình**
Hiện nay trên khắp thế giới đang lan rộng trào lưu thiết kế công trình hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là công trình có mức sử dụng năng lượng trung bình cả năm bằng 0, dạng công trình này đòi hỏi sử dụng năng lượng cực nhỏ, đủ nhỏ để cân bằng với mức năng lượng tự sinh ra do các thiết bị tái tạo năng lượng (pano năng lượng mặt trời, turbine gió…). Vấn đề khó nhất khi thực hiện những công trình dạng này không phải ở chỗ đầu tư các thiết bị tái tạo năng lượng, mà là làm sao để công trình tiêu thụ ít năng lượng nhất có thể, đây là thách thức lớn trong những năm ‘80 ‘90 khi thiết kế công trình. Giai đoạn đó các công cụ thiết kế chủ yếu thiên về tính toán để xác định công suất của thiết bị thay vì xác định mức sử dụng năng lượng. Các công cụ hiện đại ngày nay còn đi kèm với các dữ liệu phân tích để tối ưu hóa vận hành công trình.
Việc thiết kế công trình hiệu năng cao đòi hỏi sự tính toán trước các vấn đề về tiêu thụ năng lượng trên tất cả các hệ thống (điều hòa, chiếu sáng, bơm, quạt, thang máy…) do đó không thể ước lượng như thời kỳ những năm ’80 ’90. Song hành với việc giá điện càng ngày càng tăng, gánh nặng chi phí vận hành càng lớn, do đó việc tối ưu hóa vận hành công trình từ sớm, ngay trong giai đoạn thiết kế không chỉ đóng vai trò cắt giảm phát thải do nhu cầu sử dụng điện mà quan trọng hơn, còn góp phần giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, cho xã hội. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nước phương tây có rất nhiều chương trình nghiên cứu cơ bản về hiệu năng sử dụng công trình, kết quả của các nghiên cứu này là sự xuất hiện một loạt những phần mềm mô phỏng năng lượng và vận hành công trình với độ chính xác cao nhằm hỗ trợ tính toán định lượng cho quá trình thiết kế. Nhờ những công cụ này, người thiết kế có thể biết trước được mức sử dụng năng lượng công trình của họ ngay khi công trình đó còn đang trên giấy tờ, bản vẽ.
![ Tháp văn phòng Elithis Dijon France. Tòa nhà có mức sử dụng năng lượng dương (khi tính mô phỏng) đầu tiên trên thế giới với mức chi phí xây dựng 1400 euro/m2, đúng bằng mức xây văn phòng thông thường tại Pháp (2009)](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/thap-vp-Elithis.jpg?resize=352%2C507)
![ Tháp văn phòng Elithis Dijon France. Tòa nhà có mức sử dụng năng lượng dương (khi tính mô phỏng) đầu tiên trên thế giới với mức chi phí xây dựng 1400 euro/m2, đúng bằng mức xây văn phòng thông thường tại Pháp (2009)](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/thap-vp-Elithis.jpg?resize=352%2C507)
![ Tháp chung cư Danube, tòa nhà chung cư zero energy](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/thap-danube.jpg?resize=628%2C485)
![ Tháp chung cư Danube, tòa nhà chung cư zero energy](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/thap-danube.jpg?resize=628%2C485)
**3. Công trình tiết kiệm năng lượng và 2 thành phần tiêu thụ điện lớn nhất** **Chiếu sáng**
Trước mắt, mục tiêu cần đạt được để đảm bảo cam kết với quốc tế là công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh, đây là bước đệm cần thiết để tiến tới công trình zero energy. Tuy vậy, vẫn cần phải nhắc lại rằng cần có thêm nhiều khuyến khích từ phía chính sách vĩ mô để việc thiết kế công trình xanh trở thành hiện thực trên diện rộng. Và cần thiết hơn hết, để việc phát triển công trình xanh đi vào thực chất, tạo ra tác động tốt về kinh tế, về môi trường, thay vì tạo ra các tác động xanh giả tạo bằng cách trồng cây hay là sơn xanh trên bề mặt công trình với mục đích chụp ảnh và PR để có thêm hợp đồng thiết kế…
2 thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong công trình tại Việt Nam là chiếu sáng và điều hòa thông gió, cũng là 2 thành phần có tiềm năng nhất trong việc thiết kế tiết kiệm năng lượng. Ví dưới đây cho thấy sự tương tác của thiết kế concept tới thiết kế chiếu sáng:
2 thành phần tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong công trình tại Việt Nam là chiếu sáng và điều hòa thông gió, cũng là 2 thành phần có tiềm năng nhất trong việc thiết kế tiết kiệm năng lượng. Ví dưới đây cho thấy sự tương tác của thiết kế concept tới thiết kế chiếu sáng:
Với hình ảnh của ví dụ này, người đọc có lẽ đã tự hiểu ảnh hưởng của thiết kế sơ bộ tới chất lượng chiếu sáng công trình như thế nào. Tận dụng chiếu sáng tự nhiên là 1 trong số yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong một công trình tốt, tuy vậy không đơn thuần thiết kế chiếu sáng tự nhiên có nghĩa là công trình nhận càng nhiều ánh sáng càng tốt, nhiều sáng dễ gây chói và gây ra kéo rèm, bật đèn, gây tiêu thụ điện nhiều hơn so với công trình có ánh sáng vừa phải. Vẫn biết rằng thiết kế chiếu sáng tốt để tận dụng ánh sáng tự nhiên không đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể làm được, đáng tiếc là thiết kế ở VN chỉ quan tâm tới việc lắp bao nhiêu đèn để cho đủ sáng, còn sử dụng ánh sáng như thế nào cho hiệu quả (tiết kiệm điện) đang hoàn toàn bị bỏ ngỏ trong thiết kế. Bạn đọc nếu chú ý một chút, tại các thành phố lớn của Việt Nam, có tới 95% số các công trình văn phòng thường xuyên kéo rèm và bật đèn, các văn phòng không kéo rèm thường là văn phòng … đang chờ cho thuê.
![ Tính mô phỏng: Một không gian văn phòng bị chói khi chưa có xử lý chiếu sáng](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/mo-phong-do-choi.jpg?resize=432%2C275)
![ Tính mô phỏng: Một không gian văn phòng bị chói khi chưa có xử lý chiếu sáng](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/mo-phong-do-choi.jpg?resize=432%2C275)
![ Tính mô phỏng: Cũng không gian đó nhưng sử dụng lớp vỏ kép để tăng hiệu quả cách nhiệt với lam che nắng đặt vào giữa lớp vỏ kép, mức chói đã giảm đi đáng kể, chỉ cần dùng thêm 1 phần nhỏ đèn chiếu sáng phía trong sâu của văn phòng là sẽ hết chói.](http://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/mo-phong-chieu-sang-lop-vo-kep.jpg?resize=430%2C276)
![ Tính mô phỏng: Cũng không gian đó nhưng sử dụng lớp vỏ kép để tăng hiệu quả cách nhiệt với lam che nắng đặt vào giữa lớp vỏ kép, mức chói đã giảm đi đáng kể, chỉ cần dùng thêm 1 phần nhỏ đèn chiếu sáng phía trong sâu của văn phòng là sẽ hết chói.](http://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/mo-phong-chieu-sang-lop-vo-kep.jpg?resize=430%2C276)
Cuối cùng là kết hợp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo để tạo ra hiệu quả tiết kiệm điện.
Biểu đồ bên dưới: vùng màu vàng thể hiện việc sử dụng đèn, nếu bật đèn thường xuyên thì năng lượng sử dụng là tổng của 3 phần xanh đỏ vàng. Khi kết hợp với thiết bị đo ánh sáng để điều khiển đèn sẽ làm giảm mức tiêu thụ điện. Phần màu xanh là mức giảm tiêu thụ điện khi sử dụng điều khiển đơn giản (step dimming), tắt bật lần lượt từng dải đèn sát cửa sổ khi cường độ ánh sáng tự nhiên lên cao (đường cong bên dưới biểu đồ). Tổng phần màu xanh và đỏ là mức giảm tiêu thụ điện khi sử dụng điều khiển kiểu dimming, thay đổi giảm dần mức năng lượng cung cấp cho đèn (proportional dimming), như vậy việc giảm 50% năng lượng cho chiếu sáng không phải là quá khó nếu công trình đó có đủ sáng và được kiểm soát chói hợp lý đi kèm với điều khiển tốt.
**Điều hòa thông gió**
Điều hòa thông gió đối với mỗi công trình luôn là hệ thống phức tạp và tốn kém bậc nhất, tiêu thụ năng lượng trên hệ thống này cũng chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất. Đây chính là công việc cần tập trung công nghệ và chất xám cao trong quá trình thiết kế tiết kiệm năng lượng.
Theo thống kê của tổ chức kỹ sư tư vấn Đức VBI công bố tháng 11/2010, 60% điện công trình dùng trong các tòa nhà ở Việt Nam sử dụng cho hệ thống điều hòa, cá biệt một số công trình trong khảo sát của bộ Công Thương, phần năng lượng này lên tới trên 80%. Thực trạng lãng phí này xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ khâu thiết kế vỏ bao công trình cho đến thiết kế điều hòa thông gió. Ví dụ: cửa kính một lớp, tường mỏng, không có che nắng, khung và cửa không kín khít, nhưng quan trọng hơn là tính toán điều hòa mà không nhập đúng các số liệu thật của công trình vào tính toán. Hoặc đôi khi chỉ tính toán theo kinh nghiệm, quyết định công suất hệ thống điều hòa theo kiểu W/m2 sàn.
Theo thống kê của tổ chức kỹ sư tư vấn Đức VBI công bố tháng 11/2010, 60% điện công trình dùng trong các tòa nhà ở Việt Nam sử dụng cho hệ thống điều hòa, cá biệt một số công trình trong khảo sát của bộ Công Thương, phần năng lượng này lên tới trên 80%. Thực trạng lãng phí này xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ khâu thiết kế vỏ bao công trình cho đến thiết kế điều hòa thông gió. Ví dụ: cửa kính một lớp, tường mỏng, không có che nắng, khung và cửa không kín khít, nhưng quan trọng hơn là tính toán điều hòa mà không nhập đúng các số liệu thật của công trình vào tính toán. Hoặc đôi khi chỉ tính toán theo kinh nghiệm, quyết định công suất hệ thống điều hòa theo kiểu W/m2 sàn.
Đối với những công trình sử dụng điều hòa trung tâm, việc tính toán tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật là một vấn đề khó vì đây là hệ thống máy phức tạp, điều khiển hoạt động lại phụ thuộc các tác động nhiệt lên công trình.
Thực tế thiết kế tại Việt Nam cho thấy phần lớn thời gian thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa thông gió tập trung vào khâu triển khai bản vẽ. Đây là cách làm ngược với quy trình trên thế giới, khi mà khâu số liệu đầu vào luôn luôn được cân nhắc, tính toán mô phỏng, tối ưu hóa kỹ lưỡng rồi mới tiến đến triển khai bản vẽ do việc này liên quan rất lớn tới chi phí đầu tư và chi phí vận hành công trình trong toàn bộ vòng đời của nó.
Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến sự lạc hậu trong thiết kế năng lượng tại Việt Nam là ít áp dụng các công nghệ tính toán công trình thế hệ mới, công nghệ mới cho phép tính toán và kiểm soát chính xác các tác động nhiệt lên công trình theo biểu đồ và bảng số liệu, tính cho từng giờ. Thiếu những yếu tố này thì việc tối ưu hóa thiết kế năng lượng công trình sẽ khó hơn nhiều lần.
Thực tế thiết kế tại Việt Nam cho thấy phần lớn thời gian thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa thông gió tập trung vào khâu triển khai bản vẽ. Đây là cách làm ngược với quy trình trên thế giới, khi mà khâu số liệu đầu vào luôn luôn được cân nhắc, tính toán mô phỏng, tối ưu hóa kỹ lưỡng rồi mới tiến đến triển khai bản vẽ do việc này liên quan rất lớn tới chi phí đầu tư và chi phí vận hành công trình trong toàn bộ vòng đời của nó.
Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến sự lạc hậu trong thiết kế năng lượng tại Việt Nam là ít áp dụng các công nghệ tính toán công trình thế hệ mới, công nghệ mới cho phép tính toán và kiểm soát chính xác các tác động nhiệt lên công trình theo biểu đồ và bảng số liệu, tính cho từng giờ. Thiếu những yếu tố này thì việc tối ưu hóa thiết kế năng lượng công trình sẽ khó hơn nhiều lần.
![ Một dạng đồ thị phân tích thiết kế, cho phép xem xét nhiệt độ và các ảnh hưởng nhiệt chính tác động lên một không gian văn phòng.](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/do-thi-phan-tich-thiet-ke.jpg?resize=640%2C220)
![ Một dạng đồ thị phân tích thiết kế, cho phép xem xét nhiệt độ và các ảnh hưởng nhiệt chính tác động lên một không gian văn phòng.](http://i0.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/do-thi-phan-tich-thiet-ke.jpg?resize=640%2C220)
![ Phân tích nhiệt do sử dụng các loại kính khác nhau ảnh hưởng lên không gian sử dụng](http://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/phan-tich-cac-loai-kinh-khac-nhau.jpg?resize=598%2C356)
![ Phân tích nhiệt do sử dụng các loại kính khác nhau ảnh hưởng lên không gian sử dụng](http://i1.wp.com/kienviet.net/wp-content/uploads/2016/08/phan-tich-cac-loai-kinh-khac-nhau.jpg?resize=598%2C356)
Các công cụ thiết kế mới cũng cho phép phân tích tác động nhiệt khi sử dụng vật liệu hay phương án thiết kế khác nhau, hình trên minh họa phân tích bức xạ nhiệt và truyền nhiệt đi vào 1 không gian văn phòng khi dùng các loại kính khác nhau. Việc phân tích này tại khí hậu nhiệt đới là rất quan trọng, do nhiệt từ cửa kính có ảnh hưởng lớn, trực tiếp tới công suất và chi phí thiết bị điều hòa (chi phí đầu tư), và làm thay đổi chi phí vận hành công trình trong dài hạn.
Điều đáng tiếc là các phân tích dạng này trong thiết kế rất ít được thực hiện, tình trạng phổ biến hiện nay là kiến trúc sư chọn kính theo màu, không quan tâm tới nhiệt. Kỹ sư điều hòa thực hiện tính toán các hệ số của kính theo dữ liệu có sẵn trong phần mềm, không quan tâm nhiều lắm tới thực tế công trình sẽ chọn loại kính nào khi thi công, công suất điều hòa sẽ được điều chỉnh lại sau khi tính toán theo kinh nghiệm, phần lớn dựa trên W/m2 sàn, và ít khi thấp hơn 150 W/m2. Chủ đầu tư sẽ chọn kính có màu gần giống với phối cảnh và với mức giá hợp lý. Như vậy là có sự may rủi trong thiết kế công trình ở Việt Nam, có thể xảy ra 3 trường hợp:
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp kiến trúc sư thiết kế đã cẩn thận về nhiệt, chọn kính, thiết kế che nắng rất cẩn trọng để tạo ra hướng đi riêng khi sớm cân nhắc thiết kế công trình xanh. Đây là xu hướng để tạo nên chất lượng và sự khác biệt trong bối cảnh thị trường bắt đầu bão hòa về cạnh tranh hình thức kiến trúc. Tuy vậy, cố gắng này là chưa đủ để tạo nên 1 công trình tốt, cần có sự phối hợp tốt từ phía các ngành kỹ thuật thì mới đảm bảo công trình có được hiệu quả kinh tế và môi trường. Đáng tiếc là các ngành kỹ thuật phục vụ kiến trúc có ít tiến bộ về mặt ứng dụng kỹ thuật cao, chủ yếu chỉ tiến bộ trong khâu thực hiện hồ sơ thiết kế như ứng dụng BIM để triển khai bản vẽ. Để làm được công trình có tính bền vững về kinh tế xã hội, ngoài vai trò của kết cấu, vai trò của điều hòa thông gió, chiếu sáng cũng phải được nâng lên một tầm cao mới và đó là thiết kế BEM (Building Energy Modeling)
Ngoài ví dụ chiếu sáng gây kéo rèm bật đèn đã nêu trên, xin nêu một ví dụ khác xảy ra phổ biến như sau: Kiến trúc sư đã thiết kế nhiều chi tiết che nắng để đảm bảo công trình không bị nhận quá nhiều nhiệt từ mặt trời, nhưng khi tính toán, 99% kỹ sư điều hòa tại Việt Nam bỏ qua tính toán các thành phần che nắng, như vậy chủ đầu tư vừa phải đầu tư các hệ thống che nắng vừa phải đầu tư hệ thống điều hòa lớn hơn nhiều so với cần thiết (vì tính toán ko kể tới che nắng). Như vậy sự lãng phí đã xảy ra mà không ai biết, công trình được xây lên và vận hành với các thành phần không khớp nhau làm chi phí đầu tư tăng lên và chi phí vận hành cũng tăng lên theo.
Điều đáng tiếc là các phân tích dạng này trong thiết kế rất ít được thực hiện, tình trạng phổ biến hiện nay là kiến trúc sư chọn kính theo màu, không quan tâm tới nhiệt. Kỹ sư điều hòa thực hiện tính toán các hệ số của kính theo dữ liệu có sẵn trong phần mềm, không quan tâm nhiều lắm tới thực tế công trình sẽ chọn loại kính nào khi thi công, công suất điều hòa sẽ được điều chỉnh lại sau khi tính toán theo kinh nghiệm, phần lớn dựa trên W/m2 sàn, và ít khi thấp hơn 150 W/m2. Chủ đầu tư sẽ chọn kính có màu gần giống với phối cảnh và với mức giá hợp lý. Như vậy là có sự may rủi trong thiết kế công trình ở Việt Nam, có thể xảy ra 3 trường hợp:
**1 – May mắn:**Tải điều hòa bị tính thừa, công trình hoạt động tốt, công trình được coi là hoàn thành, đội thiết kế đi làm công trình khác. Nhưng ẩn sau việc này là 1 khoản chi phí lớn đã bị lãng phí và những khoản chi phí phụ trội hàng năm cho vận hành hệ thống quá lớn so với cần thiết, hệ thống này chỉ chạy non tải trong suốt vòng đời công trình. **2 – Kém may:**Tải điều hòa bị tính thiếu, đặc biệt với trường hợp kỹ sư áp dụng các số liệu cho kính theo tiêu chuẩn ASHRAE 2007 (Mỹ) để tính toán, loại kính này hoàn toàn là lý thuyết, kính thực tế thường có các chỉ số khác rất xa. Quan trọng hơn, để tới gần với các giá trị lý thuyết này cần đầu tư rất lớn cho kính, nhưng tại Việt Nam loại kính được dùng phổ biến rẻ hơn nhiều và chất lượng nhiệt thấp hơn hẳn. Việc này gây bất tiện cho người sử dụng, làm cho hệ thống chạy quá tải thường xuyên gây tốn điện và giảm tuổi thọ thiết bị. Từ đó sẽ tăng chi phí vận hành, tốn kém chi phí để cải tạo hệ thống và thay thế thiết bị. **3 – Rất may:**Mọi thứ ăn khớp với tính toán, bảng kết quả ra đầy đủ, trường hợp này ít xảy ra. Chưa kể tới việc kỹ sư có xu hướng sử dụng kinh nghiệm để tăng tải lên, cho chắc chắn đảm bảo công trình mát, và thực tế sẽ quay về trường hợp 1.
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp kiến trúc sư thiết kế đã cẩn thận về nhiệt, chọn kính, thiết kế che nắng rất cẩn trọng để tạo ra hướng đi riêng khi sớm cân nhắc thiết kế công trình xanh. Đây là xu hướng để tạo nên chất lượng và sự khác biệt trong bối cảnh thị trường bắt đầu bão hòa về cạnh tranh hình thức kiến trúc. Tuy vậy, cố gắng này là chưa đủ để tạo nên 1 công trình tốt, cần có sự phối hợp tốt từ phía các ngành kỹ thuật thì mới đảm bảo công trình có được hiệu quả kinh tế và môi trường. Đáng tiếc là các ngành kỹ thuật phục vụ kiến trúc có ít tiến bộ về mặt ứng dụng kỹ thuật cao, chủ yếu chỉ tiến bộ trong khâu thực hiện hồ sơ thiết kế như ứng dụng BIM để triển khai bản vẽ. Để làm được công trình có tính bền vững về kinh tế xã hội, ngoài vai trò của kết cấu, vai trò của điều hòa thông gió, chiếu sáng cũng phải được nâng lên một tầm cao mới và đó là thiết kế BEM (Building Energy Modeling)
Ngoài ví dụ chiếu sáng gây kéo rèm bật đèn đã nêu trên, xin nêu một ví dụ khác xảy ra phổ biến như sau: Kiến trúc sư đã thiết kế nhiều chi tiết che nắng để đảm bảo công trình không bị nhận quá nhiều nhiệt từ mặt trời, nhưng khi tính toán, 99% kỹ sư điều hòa tại Việt Nam bỏ qua tính toán các thành phần che nắng, như vậy chủ đầu tư vừa phải đầu tư các hệ thống che nắng vừa phải đầu tư hệ thống điều hòa lớn hơn nhiều so với cần thiết (vì tính toán ko kể tới che nắng). Như vậy sự lãng phí đã xảy ra mà không ai biết, công trình được xây lên và vận hành với các thành phần không khớp nhau làm chi phí đầu tư tăng lên và chi phí vận hành cũng tăng lên theo.
**Giải pháp cho các ngành thiết kế**
Thực tế như vậy nhưng để thực hiện được tốt các bài toán kỹ thuật thì lại xảy ra tình trạng con gà quả trứng. Đó là tình trạng kiến trúc sư, kỹ sư làm việc kín lịch, làm việc cả thứ 7, chủ nhật mới đảm bảo được tiến độ hoàn thành bản vẽ, không thể có thời gian để nói tới việc tính toán nhiều phương án nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu. Nguyên nhân vẫn là do quả trứng không đủ to. Thử làm một phép so sánh nhỏ: Luật sư đòi nợ với mức phí người nhà là 10-15%, thông thường là 30%, trường hợp khó còn cao hơn nữa,
Hiểu rộng ra đối với bất kể ngành nghề nào, bất kỳ nền kinh tế nào, để kinh doanh tốt, quảng cáo hay, bán hàng nhiều, cần có sản phẩm tốt, mà sản phẩm tốt đều là những đứa con tinh thần của giới chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Thiên lệch về kinh doanh, tiếp thị, bán hàng mà bỏ quên cái gốc kỹ thuật chính nguyên nhân dẫn tới thảm trạng của nền kinh tế hiện nay.
Lật lại vấn đề lãng phí trong thiết kế kiến trúc, chỉ khảo sát 2 công trình văn phòng ở HN thôi, mà một công trình mua thừa 20 tỷ, một công trình 50 tỷ do tính thừa, tính ẩu riêng cho phần thiết bị điều hòa (đây là kết quả khảo sát công trình thực tế, xin phép không nêu tên ở đây). Như vậy câu hỏi là phần điều hòa và cả kết cấu cho hàng ngàn công trình đã xây liệu có tình hình này không và con số dưới tảng băng chìm là bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói được, chỉ có thể khẳng định rằng sự lãng phí chung trong toàn xã hội là cực lớn. Vậy thì tại sao giá trị thiết kế phí lại không tăng thêm vài phần trăm, ví dụ từ 2% lên 5% để tăng cường năng lực, bổ sung kiến thức chuyên sâu, đầu tư cho nghiên cứu giải pháp, cho phần mềm tính toán, … hoặc nếu chưa đủ năng lực thì có kinh phí đi thuê chuyên gia trong nước, ngoài nước để giảm sai số, giảm lãng phí vào vật liệu, thiết bị và
Như vậy nếu tính bài toán lợi ích như sau: bỏ ra thêm 4 tỷ hay ngay cả 10 tỷ tiền thiết kế phí, có thể giảm được 20 tỷ, hay 50 tỷ tiền thiết bị điều hòa. Chưa tính tới phần chi phí giảm được do tối ưu hóa kết cấu và
Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế phí trung bình cho một công trình ở các nước phát triển là 10% tổng mức đầu tư, có thể cao hơn với các văn phòng thiết kế danh tiếng. Và xin những người đưa ra các quyết sách về phát triển đừng tính thiết kế phí dựa vào mức lương cơ bản, giờ là thời đại của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tư vấn thiết kế, hay doanh nghiệp bán chất xám thì có hàng ngàn thứ chi phí, có thứ kể ra được và có thứ không kể ra được ngoài tiền lương. Hãy nhìn vào tình hình chung trên thế giới để ra quyết định cho hợp lý. Sâu xa hơn, thiết kế vẫn đang là 1 ngành có đóng góp quan trọng cho bất động sản, cho nền kinh tế, trong đó có sự tham gia
**đây là mức phí thông thường cả cho Việt Nam và quốc tế**. Trong khi đó cả một đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư nhiều ngành vừa vắt óc vừa vắt sức, lại chỉ có khoảng 2% thiết kế phí, **mặt bằng chung trên thế giới là 10%**(vâng con số chính xác là mười phần trăm). Nhìn mặt bằng tuyển dụng chung cũng có thể thấy các ngành kinh doanh, quảng cáo, hr, marketing, luật … mức lương cho nhân sự cao cấp trên 3000$ là bình thường, có thể lên tới 5000$, trong khi đó các mức đề xuất cho kiến trúc sư, kỹ sư chủ trì vào khoảng 1500$ đã được coi là cao.
Hiểu rộng ra đối với bất kể ngành nghề nào, bất kỳ nền kinh tế nào, để kinh doanh tốt, quảng cáo hay, bán hàng nhiều, cần có sản phẩm tốt, mà sản phẩm tốt đều là những đứa con tinh thần của giới chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Thiên lệch về kinh doanh, tiếp thị, bán hàng mà bỏ quên cái gốc kỹ thuật chính nguyên nhân dẫn tới thảm trạng của nền kinh tế hiện nay.
Lật lại vấn đề lãng phí trong thiết kế kiến trúc, chỉ khảo sát 2 công trình văn phòng ở HN thôi, mà một công trình mua thừa 20 tỷ, một công trình 50 tỷ do tính thừa, tính ẩu riêng cho phần thiết bị điều hòa (đây là kết quả khảo sát công trình thực tế, xin phép không nêu tên ở đây). Như vậy câu hỏi là phần điều hòa và cả kết cấu cho hàng ngàn công trình đã xây liệu có tình hình này không và con số dưới tảng băng chìm là bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói được, chỉ có thể khẳng định rằng sự lãng phí chung trong toàn xã hội là cực lớn. Vậy thì tại sao giá trị thiết kế phí lại không tăng thêm vài phần trăm, ví dụ từ 2% lên 5% để tăng cường năng lực, bổ sung kiến thức chuyên sâu, đầu tư cho nghiên cứu giải pháp, cho phần mềm tính toán, … hoặc nếu chưa đủ năng lực thì có kinh phí đi thuê chuyên gia trong nước, ngoài nước để giảm sai số, giảm lãng phí vào vật liệu, thiết bị và
**giảm chi phí hoạt động lâu dài cho công trình.**
Như vậy nếu tính bài toán lợi ích như sau: bỏ ra thêm 4 tỷ hay ngay cả 10 tỷ tiền thiết kế phí, có thể giảm được 20 tỷ, hay 50 tỷ tiền thiết bị điều hòa. Chưa tính tới phần chi phí giảm được do tối ưu hóa kết cấu và
**giảm được một lượng lớn chi phí phải trả cho tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời công trình.**Vậy câu hỏi đặt ra là: bỏ chi phí ra để cho đội ngũ chuyên gia trong nước lớn mạnh có lợi hơn hay để cho tiền chảy vào túi các nhà sản xuất thiết bị điều hòa tốt hơn? Câu trả lời xin dành cho những người làm chính sách. Hãy nghĩ về khoa học công nghệ theo hướng doanh nghiệp và lợi ích xã hội thay vì tìm cách điều chỉnh lặt vặt các phương thức làm đề tài khoa học. Người làm khoa học chân chính không sống bằng đề tài.
Không phải ngẫu nhiên mà thiết kế phí trung bình cho một công trình ở các nước phát triển là 10% tổng mức đầu tư, có thể cao hơn với các văn phòng thiết kế danh tiếng. Và xin những người đưa ra các quyết sách về phát triển đừng tính thiết kế phí dựa vào mức lương cơ bản, giờ là thời đại của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tư vấn thiết kế, hay doanh nghiệp bán chất xám thì có hàng ngàn thứ chi phí, có thứ kể ra được và có thứ không kể ra được ngoài tiền lương. Hãy nhìn vào tình hình chung trên thế giới để ra quyết định cho hợp lý. Sâu xa hơn, thiết kế vẫn đang là 1 ngành có đóng góp quan trọng cho bất động sản, cho nền kinh tế, trong đó có sự tham gia
**đồng thờ**i của nghệ thuật và của vài ngành kỹ thuật hiếm hoi còn đang thoi thóp tồn tại được ở đất nước này, để may ra một ngày nào đó trong tương lai xa, ngành thiết kế kiến trúc có cơ may được bước ra, được hội nhập với thế giới thay vì cứ mải cạnh tranh bằng phối cảnh, bằng giá thiết kế thấp nhưng đi kèm với đó là tính bền vững thấp, chi phí xây dựng và **chi phí vận hành cao.** **Trần Thành Vũ**(Tạp chí Kiến trúc)
## 0 nhận xét:
## Đăng nhận xét


text:
3
Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la Hoàn Tất VietSub HD
4
Siêu Thú Cuồng Nộ Hoàn tất VietSub HD
5
Ông Chủ Nhỏ / Nhóc Trùm Hoàn Tất VietSub CAM
6
Công Chúa Tóc Dài Hoàn tất VietSub HD
7
Làm Sao Để Tốt Nghiệp Hoàn Tất VietSub HD
8
Khách Sạn Huyền Bí 2 Hoàn Tất VietSub + TM HD
9
Gia Đình Là Tất Cả Hoàn tất VietSub HD
10
Những Mảnh Ghép Cảm Xúc Hoàn Tất VietSub + TM HDRIP
Bình Luận & Đánh Giá Phim
- Hãy là người lịch sự và comment theo cách của bạn! Chúng tôi sẽ xóa bất kì comment nào mang tính chất thô tục, quảng cáo,... - Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ website!

markdown:
3
![ Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la](https://2.bp.blogspot.com/-ZCpK0ETE1fo/Ve3RvXbkYsI/AAAAAAAAC50/AVHOdr9J5Uw/s40/VietsubHD.Com--2767-poster.medium.jpg)
[Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la](http://www.vietsubhd.com/phim/charlie-va-nha-may-so-co-la-4375/)Hoàn Tất VietSub HD
4
![ Siêu Thú Cuồng Nộ](https://2.bp.blogspot.com/-myZrDs4YWZ0/Wux4L986H3I/AAAAAAAAtgQ/5IbLyxpyhh4_gFPZSJJw7dnPUpxMAjiggCHMYCw/s40/poster.medium.jpg)
[Siêu Thú Cuồng Nộ](http://www.vietsubhd.com/phim/sieu-thu-cuong-no-13484/)Hoàn tất VietSub HD
5
![ Ông Chủ Nhỏ / Nhóc Trùm](https://2.bp.blogspot.com/-1JYS51zkJI4/WBhRfANLKAI/AAAAAAAAg-M/wZa7qQrNx4g/s40/poster.medium.jpg)
[Ông Chủ Nhỏ / Nhóc Trùm](http://www.vietsubhd.com/phim/ong-chu-nho-nhoc-trum-11509/)Hoàn Tất VietSub CAM
6
![ Công Chúa Tóc Dài](https://2.bp.blogspot.com/-ueH4uyghy6k/VjMhE-0K28I/AAAAAAAAJMg/dFbXtca3lA4/s40/PhimHP.com-Poster-phim-Cong-chua-toc-may-2010.jpg)
[Công Chúa Tóc Dài](http://www.vietsubhd.com/phim/cong-chua-toc-dai-1108/)Hoàn tất VietSub HD
7
![ Làm Sao Để Tốt Nghiệp](https://2.bp.blogspot.com/-PghTBdicUlM/VqSjwnKu3wI/AAAAAAAAXaw/2rkQqsZLgnA/s40/1.jpg)
[Làm Sao Để Tốt Nghiệp](http://www.vietsubhd.com/phim/lam-sao-de-tot-nghiep-9475/)Hoàn Tất VietSub HD
8
![ Khách Sạn Huyền Bí 2](https://2.bp.blogspot.com/-KOFLYhymYnc/Ve3J9bvvujI/AAAAAAAACvk/2Z8t1Z7WhLI/s40/VietsubHD.Com--2711-poster.medium.jpg)
[Khách Sạn Huyền Bí 2](http://www.vietsubhd.com/phim/khach-san-huyen-bi-2-3113/)Hoàn Tất VietSub + TM HD
9
![ Gia Đình Là Tất Cả](https://2.bp.blogspot.com/-zJfVBEZcJCk/WddcnkTWg2I/AAAAAAAAqDU/kXn09QZua-Ug-frHaIesdqqbc9tQ6WN8QCHMYCw/s40/poster.medium.jpg)
[Gia Đình Là Tất Cả](http://www.vietsubhd.com/phim/gia-dinh-la-tat-ca-12788/)Hoàn tất VietSub HD
10
![ Những Mảnh Ghép Cảm Xúc](https://2.bp.blogspot.com/-QCwdYTEU8pY/VYjyWOjs58I/AAAAAAAACuQ/rjPzqpKyjp4/s40/poster.medium.jpg)
[Những Mảnh Ghép Cảm Xúc](http://www.vietsubhd.com/phim/nhung-manh-ghep-cam-xuc-3128/)Hoàn Tất VietSub + TM HDRIP
## Bình Luận & Đánh Giá Phim
Hãy like và chia sẻ những bộ phim hay! Mỗi lượt Like, Share, Comment của các bạn là động lực để Subteam và Website tiếp tục phát triển và cống hiến cho các bạn nhiều bộ phim hay hơn nữa !
-
Hãy là người lịch sự và comment theo cách của bạn! Chúng tôi sẽ xóa bất kì comment nào mang tính chất thô tục, quảng cáo,...- Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ website!

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: cloudflare

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Hôm nay: Tue May 22, 2018 1:17 am
Xem lý lịch của Sweetie Nguyen
Tất cả thông tin về Sweetie Nguyen
- Points :
- 100
- Posts :
- 1
- Birthday :
- 17/05/1990
- Age :
- 28
- Join date :
- 29/08/2011
- Reputation :
- 0
Sweetie Nguyen
Rank: Unknown Member
Sweetie Nguyen friends

markdown:
Hôm nay: Tue May 22, 2018 1:17 am
# Xem lý lịch của Sweetie Nguyen
# Tất cả thông tin về Sweetie Nguyen
- Points :
- 100
- Posts :
- 1
- Birthday :
- 17/05/1990
- Age :
- 28
- Join date :
- 29/08/2011
- Reputation :
- 0
Sweetie Nguyen
![ avatar](https://imgfast.net/users/1311/20/38/88/avatars/3462-46.jpg)
Rank: Unknown Member
![Unknown Member Unknown Member](http://i39.servimg.com/u/f39/14/32/94/47/munkno10.png)
Sweetie Nguyen friends

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

X-Content-Type-Options: nosniff

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"

Cache-Control: no-cache

Vary: User-Agent

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Sản phẩm Diễn đàn trao đổi - Discussion Forum đã phát triển trên nền tảng SharePoint nhằm mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp thay thế chức năng SharePoint Discussion Board list.
Phân hệ cung cấp các đặc trưng và chức năng như sau:
Hỗ trợ người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không cần cài đặt phần mềm tại máy trạm.
Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến như IPad, Windows 8.
Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.
Hỗ trợ song ngữ (Tiếng Việt/ English)
Được xây dựng đúng theo chuẩn SharePoint, sử dụng cơ sở hạ tầng SharePoint có sẳn.
Không cần bổ sung phần cứng, không cần cài đặt Silverlight và cài đặt phần mềm tại máy trạm.
Khả năng cấp quyền cho từng chủ đề. Đây là khả năng rất hữu ích, giúp tạo ra các chủ đề dành riêng cho từng Nhóm người dùng với một mục đích riêng.
Xem nhanh trạng thái của từng chủ đề với các biểu tượng trực quan.
Cập nhật tức thì và hiển thị số lần xem, số lần trả lời của một chủ đề.
Cung cấp một môi trường chỉnh sửa văn bản phong phú với đầy đủ khả năng định dạng văn bản, chèn hình ảnh, chèn video và biểu tượng cảm xúc giúp dễ dàng tạo bài viết.
Duyệt và lướt qua các Chủ đề, bài viết dễ dàng bằng cách dùng các chức năng quen thuộc Breadcrumb, Duyệt chủ đề - Topic Navigation, Phân trang, Từ khóa và Tag cloud.
Cung cấp khả năng chèn Video vào chủ đề và trả lời, làm phong phú thêm bài viết.
Cung cấp khả năng gắn một hay nhiều từ khóa vào từng bài viết.
Hỗ trợ duyệt theo từ khóa để tìm kiếm bài viết liên quan
Microsoft SharePoint Foundation 2013 hay Microsoft SharePoint Server 2013
Cung cấp khả năng hiển thị 5 chủ đề mới và 5 chủ đề nóng. Chủ đề nóng là chủ đề được thảo luận nhiều nhất.
Tích hợp với Lync Server 2013 để cung cấp cho người dùng khả năng truy cập instant messaging (IM), tình trạng online, gọi điện thoại và đàm thoại trực tuyến từ ngay trong diễn đàn.
Mỗi bài viết có thể được gắn nhiều từ khóa. Cung cấp khả năng duyệt theo từ khóa để tìm ra các bài viết liên quan.
Thanh Breadcrumb Navigation cung cấp các hyperlink để duyệt nhanh lên các chuyên mục, chủ đề của bài viết.
Thanh Duyệt chủ đề cung cấp chức năng Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo để di duyển qua các chủ đề, nếu có nhiều chủ đề, chức năng Phân trang sẽ xuất hiện để giúp duyệt nhanh tới các trang khác.
Cung cấp khả năng truy cập đến các chủ đề, bài viết của từng cá nhân, cho phép duyệt với chức năng phân trang.
Trang chủ được trình bày tương tự như một Internet Forum quen thuộc.
Màn hình tạo chủ để đơn giản, dễ sử dụng nhưng được trang bị đầy đủ khả năng định dạng văn bản, chèn hình ảnh, video và biểu tượng cảm xúc, giúp người dùng dễ dàng tạo được bài viết theo nhu cầu.
Cung cấp nhiều công cụ để hỗ trợ người dùng trao đổi ý kiến, phản hồi.
Trong màn hình trả lời cũng được trang bị đầy đủ khả năng định dạng văn bản, chèn hình ảnh, video và biểu tượng cảm xúc.
Cung cấp các báo cáo:
Botanic Tower 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
TEL: (84-28) 3636 2779
FAX: (84-28) 3636 2778
Số 57 Trung Hòa, khu đô thị Trung Yên, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
TEL: +84 024 6653 5096
Công ty TNHH Vi Tính Vũ Thảo
Số ĐKKD: 0301805897 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 31/08/1999
Người đại diện: Trần Thanh Phong
Back to Top

X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN

Cache-Control: private, max-age=0

X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly

Vary: Accept-Encoding


text:
Ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thành nằm tại xóm 3 làng An Xá, cạnh con sông Kiến Giang hiền hoà. Ngôi nhà lưu niệm nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thành nằm tại xóm 3 làng An Xá, cạnh con sông Kiến Giang hiền hoà.
Ngôi làng An Xá thanh bình nơi sinh thành của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm cách Tp Đồng Hới khoảng gần 50km, cách thị trấn Kiên Giang (H. Lệ Thuỷ) gần 3km và trung tâm xã Lộc Thuỷ gần 1km theo đường bộ.
Nơi đây là nơi sinh thành của Tiến sĩ Dương Văn An vào thế kỷ 15 và cũng là nơi xuất phát của nhiều vị có học vấn cao, đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. An Xá vốn là vùng quê chiêm trũng, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Trải qua năm tháng, một số hộ dân trong làng cũng phát triển thêm nghề làm chiếu cói, làm rượu... Nhờ vậy mà đời sống người dân đã từng bước được nâng cao. Đó cũng chính là điều mà Đại tướng luôn mong mỏi.
Dọc bên bờ sông phía nhà Đại tướng là những cây cổ thụ lớn hàng chục, trăm năm tuổi. Trong ảnh là một cây thông đã có hàng chục năm tuổi được trồng bên bờ sông.
Ngôi nhà thờ họ đơn sơ của gia đình Đại tướng nằm phía trước đường vào nhà lưu niệm.
Chùa An Xá là một di tích lịch sử quan trọng. Nơi đây từng là nơi hoạt động của nhiều chiến sĩ cách mạng và cũng là nơi mà xứ uỷ Trung Kỳ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên.
Con đường dẫn vào ngôi nhà lưu niệm từ nay đã không còn được đón bước chân Đại tướng đi về...
Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin
0 nhận xét:
Đăng nhận xét

markdown:
[nguontinviet.com](http://xahoi.nguontinviet.com) *Ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thành nằm tại xóm 3 làng An Xá, cạnh con sông Kiến Giang hiền hoà. Ngôi nhà lưu niệm nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thành nằm tại xóm 3 làng An Xá, cạnh con sông Kiến Giang hiền hoà.* *Ngôi làng An Xá thanh bình nơi sinh thành của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm cách Tp Đồng Hới khoảng gần 50km, cách thị trấn Kiên Giang (H. Lệ Thuỷ) gần 3km và trung tâm xã Lộc Thuỷ gần 1km theo đường bộ.* *Nơi đây là nơi sinh thành của Tiến sĩ Dương Văn An vào thế kỷ 15 và cũng là nơi xuất phát của nhiều vị có học vấn cao, đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. An Xá vốn là vùng quê chiêm trũng, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Trải qua năm tháng, một số hộ dân trong làng cũng phát triển thêm nghề làm chiếu cói, làm rượu... Nhờ vậy mà đời sống người dân đã từng bước được nâng cao. Đó cũng chính là điều mà Đại tướng luôn mong mỏi.* *Dọc bên bờ sông phía nhà Đại tướng là những cây cổ thụ lớn hàng chục, trăm năm tuổi. Trong ảnh là một cây thông đã có hàng chục năm tuổi được trồng bên bờ sông.* *Ngôi nhà thờ họ đơn sơ của gia đình Đại tướng nằm phía trước đường vào nhà lưu niệm.* *Chùa An Xá là một di tích lịch sử quan trọng. Nơi đây từng là nơi hoạt động của nhiều chiến sĩ cách mạng và cũng là nơi mà xứ uỷ Trung Kỳ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên.* *Con đường dẫn vào ngôi nhà lưu niệm từ nay đã không còn được đón bước chân Đại tướng đi về...* ![](http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif)
Đăng ký:
[Bản tin Xã Hội](http://xahoi.nguontinviet.com/feeds/posts/default) [Nguồn tin](http://nguontin.net)
## 0 nhận xét:
## Đăng nhận xét

Server: GSE


text:
Email: tuanle.marketing@gmail.com
Tên của bạn:(*)
Email:(*)
Điện thoại:(*)
Yêu cầu:(*)
(*) là bắt buộc phải nhập
Giá: Liên hệ
Địa chỉ: Đường Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Bạn vừa thêm 1 sản phẩm vào giỏ hàng

Cache-Control: private

X-Powered-By-Plesk: PleskWin


text:
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật 1
web123_service
quản lý
kien.dongdo@gmail.com
Điện thoại liên hệ
Tư vấn khách hàng
:
04 32 084888
Hỗ trợ kinh doanh
:
0913.519.810
Tổng truy cập 45.045
Trong tháng 1.497
Trong tuần 84
Trong ngày 6
Đang online 1
Xe cẩu
Liên hệ
So sánh
Xe cẩu bốc hàng
Thiết kế web bởi Web123.vn

markdown:
[Xe cẩu](http://xenangdongdo.com/xe-cau-113-vn.htm)
Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật 1
web123_service
Điện thoại liên hệ
[
Tư vấn khách hàng
:
04 32 084888
]
Tổng truy cập 45.045
Trong tháng 1.497
Trong tuần 84
Trong ngày 6
Đang online 1
[Thiết kế web](http://web123.vn) bởi Web123.vn

Server: Apache/2.4.33 (cPanel) OpenSSL/1.0.2o mod_bwlimited/1.4


text:
Có rất nhiều doanh nghiệp mà công ty thiết kế web và seo uy tín tại đà nẵng tư vấn đã nhìn thấy được tiềm năng của việc bán hàng bằng hình thức seo, với những bạn không am hiểu về công nghệ lắm thì có thể hiểu đơn giản vấn đề này như sau, đó là website sẽ bạn có vị trí cao trên bảng xếp hạng của google và từ đó sẽ được khách hàng biết đến, nếu như website có sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì công ty thiết kế web và seo uy tín tại đà nẵng tin rằng khả năng bán được hàng sẽ rất cao và lợi nhuận mà bạn thu về không hề nhỏ chút nào cả. Tuy nhiên, để làm được điều này thì đỏi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc, có điều hiện nay công ty thiết kế web uy tín tại đà nẵng nhận thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhỏ nghĩ rằng để có được thứ hạng cao việc của họ chỉ là đăng ký website đó với google và ngồi đợi. Điều này có thể đúng nếu bạn làm cách đây 8 năm và bây giờ nếu bạn muốn tăng doanh số bán hàng thì cần chú ý đến 6 điều dưới đây.
Nếu bạn đang có ý định thuê dịch vụ seo ngoài thì những điều mà thiet ke website o da nang chia sẻ dưới đây hy vọng rằng sẽ giúp ích cho bạn trong vấn đề này, để bạn có thể cơ sở để phân biệt được đâu là dịch vụ chất lượng và đâu là dịch vụ dỏm. Điều đầu tiên mà bạn cần chú ý đó chính là thời gian để website lên top, thời gian an toàn để website lên top chính là 2 đến 3 tháng và thiet ke website o da nang nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào độ khóa của từ khóa, điều thứ hai chính là sự phân bổ từ khóa với mức độ phù hợp điều này giúp cho google nhận biết được nội dung mà website của bạn cung cấp là gì và để sắp xếp và lập chỉ mục để khi có khách tìm nó sẽ hiển thị ra. Vấn đề thứ ba mà thiet ke website o da nang cho rằng rất quan trọng trong việc giúp cho website có vị trí tốt chính là backlink chất lượng, hãy chú trọng đến chất lượng của backlink chứ đừng quan tâm đến số lượng bạn nhé
Bạn quan tâm đến 3 yếu tố sau đây nữa là thiet ke website chuyen nghiep tai da nang tin rằng bạn đã có chiến dịch seo thành công rồi đấy nhé, điều thứ 4 chính là chọn từ khóa, điều này cực kỳ quan trọng đấy nhé, để giúp bạn hiểu rõ hơn bạn có thể xem ví dụ mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang đưa ra dưới đây để hiểu hơn nhé, bạn đang là chủ shop hoa thì những từ khóa mà những nhà làm dịch vụ seo chuyên nghiệp khuyên bạn chính là shop hoa + tại địa điểm nơi bạn đang kinh doanh, những từ khóa này vừa giúp cho bạn hái ra tiền vừa có mức trả cho dịch vụ seo ít và phù hợp. Điều thứ năm mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang khuyên bạn đó là hãy thực tế, với một doanh nghiệp nhỏ thì đừng nghĩ nên seo những từ quá khó để làm màu như vậy bạn sẽ gánh chịu những hậu quả rất lớn. Và điều cuối cùng mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang nghĩ rằng đây là mẹo đó là bạn có thể chạy quảng cáo PPC và và theo sát sự chuyển biến của chúng sẽ giúp bạn tìm được từ khóa tốt nhất.
Trả lời

markdown:
Có rất nhiều doanh nghiệp mà
**công ty thiết kế web và seo uy tín tại đà nẵng **tư vấn đã nhìn thấy được tiềm năng của việc bán hàng bằng hình thức seo, với những bạn không am hiểu về công nghệ lắm thì có thể hiểu đơn giản vấn đề này như sau, đó là website sẽ bạn có vị trí cao trên bảng xếp hạng của google và từ đó sẽ được khách hàng biết đến, nếu như website có sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì công ty thiết kế web và seo uy tín tại đà nẵng tin rằng khả năng bán được hàng sẽ rất cao và lợi nhuận mà bạn thu về không hề nhỏ chút nào cả. Tuy nhiên, để làm được điều này thì đỏi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc, có điều hiện nay công ty thiết kế web uy tín tại đà nẵng nhận thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhỏ nghĩ rằng để có được thứ hạng cao việc của họ chỉ là đăng ký website đó với google và ngồi đợi. Điều này có thể đúng nếu bạn làm cách đây 8 năm và bây giờ nếu bạn muốn tăng doanh số bán hàng thì cần chú ý đến 6 điều dưới đây.
Nếu bạn đang có ý định thuê dịch vụ seo ngoài thì những điều mà
** thiet ke website o da nang **chia sẻ dưới đây hy vọng rằng sẽ giúp ích cho bạn trong vấn đề này, để bạn có thể cơ sở để phân biệt được đâu là dịch vụ chất lượng và đâu là dịch vụ dỏm. Điều đầu tiên mà bạn cần chú ý đó chính là thời gian để website lên top, thời gian an toàn để website lên top chính là 2 đến 3 tháng và thiet ke website o da nang nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào độ khóa của từ khóa, điều thứ hai chính là sự phân bổ từ khóa với mức độ phù hợp điều này giúp cho google nhận biết được nội dung mà website của bạn cung cấp là gì và để sắp xếp và lập chỉ mục để khi có khách tìm nó sẽ hiển thị ra. Vấn đề thứ ba mà thiet ke website o da nang cho rằng rất quan trọng trong việc giúp cho website có vị trí tốt chính là backlink chất lượng, hãy chú trọng đến chất lượng của backlink chứ đừng quan tâm đến số lượng bạn nhé
Bạn quan tâm đến 3 yếu tố sau đây nữa là
**thiet ke website chuyen nghiep tai da nang** tin rằng bạn đã có chiến dịch seo thành công rồi đấy nhé, điều thứ 4 chính là chọn từ khóa, điều này cực kỳ quan trọng đấy nhé, để giúp bạn hiểu rõ hơn bạn có thể xem ví dụ mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang đưa ra dưới đây để hiểu hơn nhé, bạn đang là chủ shop hoa thì những từ khóa mà những nhà làm dịch vụ seo chuyên nghiệp khuyên bạn chính là shop hoa + tại địa điểm nơi bạn đang kinh doanh, những từ khóa này vừa giúp cho bạn hái ra tiền vừa có mức trả cho dịch vụ seo ít và phù hợp. Điều thứ năm mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang khuyên bạn đó là hãy thực tế, với một doanh nghiệp nhỏ thì đừng nghĩ nên seo những từ quá khó để làm màu như vậy bạn sẽ gánh chịu những hậu quả rất lớn. Và điều cuối cùng mà thiet ke website chuyen nghiep tai da nang nghĩ rằng đây là mẹo đó là bạn có thể chạy quảng cáo PPC và và theo sát sự chuyển biến của chúng sẽ giúp bạn tìm được từ khóa tốt nhất.
## Trả lời Hủy

Server: nginx


text:
Tính năng nổi bật của dòng camera sony
Thương hiệu sony nổi tiếng về các dòng điện thoại, máy tính..., và Camera giám sát sony cũng không ngoại lệ, hình ảnh sắc nét, kiểu dáng cực đẹp, sony là hãng sản xuất công nghệ điện tử hàng đầu tại Japan và nổi tiếng trên toàn thế giới, rất được ưu chuộng tại thị trường Việt Nam.
Yên Phát tự hào là nhà phân phối chính hãng của Sony tại Hà Nội. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số tính năng ưu việt của dòng camera sony:
- Thời gian lưu trữ ít nhất là 3 tháng, có thể xem điều khiểu thông qua internet, lắp ẩn hoặc để lộ ra, tùy theo ý thích của khách hàng.
- Xem, backup thiết lập các thông số cần thiết một cách đơn giản, cảm biến hình ảnh, hồng ngoại theo dõi ban đêm cực nét, loa báo động tại chỗ, đầu ghi hình camera cho phép kết nối tùy theo nhu cầu của khách hàng,
- Mẫu mã đẹp, kích thước nhỏ gọn tinh tế hỗ trợ độ phân giải tối đa, tích hợp thêm một số công nghệ vượt trội nhất hiện nay, cho hình ảnh chất lượng cao rõ nét, Camera sony thế hệ mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
- Sử dụng chip cảm biến quyết định lấy nét ảnh, những tính năng ưu việt của dòng camera thế hệ mới được sử dụng như một luồng gió mới, một sự đột phá về công nghệ camera hàng đầu trên toàn thế giới.
- Tốc độ sử lý hình ảnh nhanh, độ nhạy sáng cao, phân giải siêu nét, tích hợp tính năng tương tác khi chụp ảnh, giảm tiếng ồn.
- Dòng camera được trang bị công nghệ 3D sẽ đem đếm hình ảnh sắc nét, dễ dàng, bảo mật cao, hỗ trợ phóng to thu nhỏ, xoay đa chiều.
- Có chức năng chống ngược sáng, cải thiện khả năng hiển thị cho hình ảnh tuyệt vời, chống ảnh đèn pha cực mạnh vào ban đêm, công nghệ WDR bù sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng cho hình ảnh đẹp hơn.
- Tuổi thọ đèn LED cao hơn gấp nhiều lần so với một số dòng camera khác.
Quý khách cần tư vấn lắp đặt camera khác hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline: 0985626307 để được tư vấn, khảo sát miễn phí trên toàn quốc.

markdown:
# Tính năng nổi bật của dòng camera sony
Thương hiệu sony nổi tiếng về các dòng điện thoại, máy tính..., và
[Camera giám sát sony](../Camera-Sony.html) cũng không ngoại lệ, hình ảnh sắc nét, kiểu dáng cực đẹp, sony là hãng sản xuất công nghệ điện tử hàng đầu tại Japan và nổi tiếng trên toàn thế giới, rất được ưu chuộng tại thị trường Việt Nam.
Yên Phát tự hào là nhà phân phối chính hãng của Sony tại Hà Nội. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số tính năng ưu việt của dòng camera sony:
- Thời gian lưu trữ ít nhất là 3 tháng, có thể xem điều khiểu thông qua internet, lắp ẩn hoặc để lộ ra, tùy theo ý thích của khách hàng.
- Xem, backup thiết lập các thông số cần thiết một cách đơn giản, cảm biến hình ảnh, hồng ngoại theo dõi ban đêm cực nét, loa báo động tại chỗ, đầu ghi hình camera cho phép kết nối tùy theo nhu cầu của khách hàng,
- Mẫu mã đẹp, kích thước nhỏ gọn tinh tế hỗ trợ độ phân giải tối đa, tích hợp thêm một số công nghệ vượt trội nhất hiện nay, cho hình ảnh chất lượng cao rõ nét, Camera sony thế hệ mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
- Sử dụng chip cảm biến quyết định lấy nét ảnh, những tính năng ưu việt của dòng camera thế hệ mới được sử dụng như một luồng gió mới, một sự đột phá về công nghệ camera hàng đầu trên toàn thế giới.
- Tốc độ sử lý hình ảnh nhanh, độ nhạy sáng cao, phân giải siêu nét, tích hợp tính năng tương tác khi chụp ảnh, giảm tiếng ồn.
- Dòng camera được trang bị công nghệ 3D sẽ đem đếm hình ảnh sắc nét, dễ dàng, bảo mật cao, hỗ trợ phóng to thu nhỏ, xoay đa chiều.
- Có chức năng chống ngược sáng, cải thiện khả năng hiển thị cho hình ảnh tuyệt vời, chống ảnh đèn pha cực mạnh vào ban đêm, công nghệ WDR bù sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng cho hình ảnh đẹp hơn.
- Tuổi thọ đèn LED cao hơn gấp nhiều lần so với một số dòng camera khác.
Quý khách cần
[tư vấn lắp đặt camera ](../Lap-dat-camera.html)khác hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline: 0985626307 để được tư vấn, khảo sát miễn phí trên toàn quốc.

Content-Type: text/html


text:
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột
vào đây
!
YêuGame - Chia sẻ tin tức Game mobile, game online mới nhất
Trang nhất
Tin Game Mới
Game Online
Game Mobile
Game Offline
Công Nghệ
Giải Trí
Video Game
Gift Code
Mini Game
Đăng nhập
Chúng tôi trên mạng xã hội
Chúng tôi trên mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
0985984191
yeugameH@gmail.com
myYahoo
mySkype
Trang nhất
Gift Code
Game
Giftcode Magic Legion 14-12
Thứ tư - 14/12/2016 05:55
Giftcode bao gồm: 100kc, 300 000 vàng, 1 rương vàng, 1 bánh quy
Xem thêm
--
------------------------------
Giftcode:
K5C3F782
Đây là phần thưởng:
Xem thêm
<
Từ khóa:
giftcode magic legion
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng:
5
-
1
phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tweet
Ý kiến bạn đọc
Sắp xếp theo bình luận mới
Sắp xếp theo bình luận cũ
Sắp xếp theo số lượt thích
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Mộng Bá Vương gửi tặng độc giả Yêu Game 200 giftcode cực giá trị
(23/01/2017)
Giftcode Thế Giới Hoàn Mỹ VTC trị giá 2.000.000VNĐ
(28/12/2016)
Giftcode bồi thường Pet - Mu Origin VN
(28/12/2016)
Những tin cũ hơn
Thế Giới Hoàn Mỹ VTC tặng 500 giftcode phiên bản Alpha Test
(13/12/2016)
Giftcode: Cửu Âm Chân Kinh 2 chào đón phiên bản mới Tiếu Ngạo Giang Hồ
(13/12/2016)
Giftcode Magic Legion Free 11-11
(10/12/2016)
Giftcode Magic Legion
(10/12/2016)
Giftcode Magic Legion
(10/12/2016)
Giftcode Alphatest Mu VN - Xứng Danh Anh Hùng
(22/11/2016)
Tặng 500 Gift code Ngạo Thế Mobile mừng máy chủ mới
(18/11/2016)
7 Viên Ngọc Rồng – Lưỡng Long Nhất Thể tặng giftcode nhân dịp ra mắt
(17/11/2016)
Tin Game Mới
Tọa độ Đào Mộ Bút Ký - Thiện Nữ Mobile
Top 3 vận động viên nổi tiếng làng game thể thao thế giới
Hướng dẫn tổng quát về xây dựng gia viên - Thiện nữ u hồn mobile
Tiết lộ 2 hacker trong nhóm Anonymous nổi tiếng nhất thế giới là người Việt Nam
Tiêu Tiền hợp lý trong game Thiên Tử 3D
Hướng dẫn tăng lực chiến nhanh - Thiên Tử 3D
Hướng dẫn chơi Thiên Tử 3D hiệu quả nhất
Update sửa lỗi auto VLTKm ngày 11/1/2017
5 điều game thủ nên làm để trải nghiệm trọn vẹn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc - VLTK Mobile
Cách cho nhân vật nhảy HipHop - VLTK Mobile
Tin Mới
Tọa độ Đào Mộ Bút Ký - Thiện Nữ Mobile
Hướng dẫn tổng quát về xây dựng gia viên - Thiện nữ u hồn mobile
Tiêu Tiền hợp lý trong game Thiên Tử 3D
Hướng dẫn tăng lực chiến nhanh - Thiên Tử 3D
Hướng dẫn chơi Thiên Tử 3D hiệu quả nhất
Videos Mới
[video] Trải nghiệm Đường Môn phái - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
[video] Trải nghiệm Côn Lôn phái - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
[video] Cách đi Võ Lâm Minh Chủ hiệu quả
[video] Hướng dẫn auto train, mở lì xì không sử dụng phần mềm thứ 3 - VLTK Mobile
Tải Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
Facebook
Tin game mới
,
Game mới, game mới ra
,
Game mới ra hôm nay
,
Tin game online
,
Giftcode game 2016
,
Cộng đồng game thủ
,
Tin game mobile, Game online mới 2016
Hỗ trợ trực tuyến
Yêu Game
Bạn đã không sử dụng Site,
Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập
. Thời gian chờ:
60
giây
Đăng nhập
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Để đăng ký thành viên, bạn cần khai báo tất cả các ô trống dưới đây
Bạn thích môn thể thao nào nhất
Món ăn mà bạn yêu thích
Thần tượng điện ảnh của bạn
Bạn thích nhạc sỹ nào nhất
Quê ngoại của bạn ở đâu
Tên cuốn sách "gối đầu giường"
Ngày lễ mà bạn luôn mong đợi

Cache-Control: no-cache, pre-check=0, post-check=0

Set-Cookie: nv4c_d73ic_statistic_vi=aJaXZ2qTm2ZmcA%2C%2C; Expires=Mon, 21 May 2018 19:01:08 GMT; Max-Age=1800; Domain=yeugame.net; Path=/; HttpOnly

Content-Language: vi


text:
Xem phim sex hay tuyển chọn tại KhuDam.Net
Vẻ đẹp thiên thần vương quốc Anh Stella Cox
Stella Cox một cô gái xinh đẹp có nước da trắng lần đầu tiên lên trang phim sex này.Cô là cô gái xinh đẹp thân hình gợi cảm cô đến từ xứ sở sương mù vương quốc anh.Một đất nước ở châu âu quanh năm luôn có sương mù bao quanh.Stella Cox còn là sinh viên một trường đại học cô có công việc làm thêm kiếm tiền là đóng một vài bộ phim sex.mà hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn là bộ phim sex hay nhất mới ra gần đây của cô để các bạn cùng xem biết được những cô gái xinh đẹp ở đảo quốc sương mù như thế nào xinh đẹp gợi cảm cũng rất hấp dẫn.Stella Cox sở hữu một bộ ngực lớn căng tròn một nước da trắng như tuyết và cô cũng là một người có kĩ năng trong chuyện tình dục kích thích ham muốn cho mọi người.Mình cũng đã xem một vài bộ phim khác do cô đóng nhưng mà bộ phim sex này gây ấn tượng sâu sắc nhất
Chính vì thế mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn cùng xem và thưởng thức khoảng khắc sung sướng tình dục khi xem cô gái đến từ xứ sở sương mù cùng bạn trai làm tình……………Mời các bạn xem phim sex Vẻ đẹp thiên thần vương quốc Anh Stella Cox

markdown:
## Xem
hay tuyển chọn tại KhuDam.Net **phim sex** **phim sex** **Vẻ đẹp thiên thần vương quốc Anh Stella Cox**
*Stella Cox* một cô gái xinh đẹp có nước da trắng lần đầu tiên lên trang phim sex này.Cô là cô gái xinh đẹp thân hình gợi cảm cô đến từ xứ sở sương mù vương quốc anh.Một đất nước ở châu âu quanh năm luôn có sương mù bao quanh. *Stella Cox* còn là sinh viên một trường đại học cô có công việc làm thêm kiếm tiền là đóng một vài bộ phim sex.mà hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn là bộ phim sex hay nhất mới ra gần đây của cô để các bạn cùng xem biết được những cô gái xinh đẹp ở đảo quốc sương mù như thế nào xinh đẹp gợi cảm cũng rất hấp dẫn. *Stella Cox* sở hữu một bộ ngực lớn căng tròn một nước da trắng như tuyết và cô cũng là một người có kĩ năng trong chuyện tình dục kích thích ham muốn cho mọi người.Mình cũng đã xem một vài bộ phim khác do cô đóng nhưng mà bộ phim sex này gây ấn tượng sâu sắc nhất
Chính vì thế mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn cùng xem và thưởng thức khoảng khắc sung sướng tình dục khi xem cô gái đến từ xứ sở sương mù cùng bạn trai làm tình……………Mời các bạn xem phim sex
*Vẻ đẹp thiên thần vương quốc Anh Stella Cox*

Set-Cookie: __cfduid=dc68bc761bc3409b8c6b9d0885ba6a8771526928911; expires=Tue, 21-May-19 18:55:11 GMT; path=/; domain=.zaotstk.ru; HttpOnly


text: Cách thức gọi đến Ac-mê-ni-a từ Chính quyền Palestine | Viber Out Để tối ưu hóa trải nghiệm trên Viber.com, vui lòng kích hoạt JavaScript.

Connection: Close

X-Frame-Options: DENY

Cache-Control: no-cache, no-store, private

Set-Cookie: PHPSESSID=c46b1a4903fa4b32e791b8b4290b0cfe; path=/; secure; HttpOnly


text: Tôi hiện có 3000m2 đất trồng tràm, và có khoảng hơn 40 con lợn rừng thuần chủng . Hiện tôi đang cần tìm người hợp tác xây dựng và trông coi trang trại ,cần tìm người thật sự yêu thích trang trại muốn phát triển về chăn nuôi .Đối với tôi tiền bạc đơn giản chỉ là phương tiện để sống ,tình yêu thiên nhiên và tình con người với nhau là quan trọng nhất .Nguồn thức ăn tôi có sẵn chỉ cần đầu tư xây dựng chuồng trại cho đúng chuẩn ,và bỏ công chăm sóc là sẽ đạt kết quả tốt . Ai có nhu cầu liên hệ anh Quốc sđt :01234559521 , ĐỊA CHỈ : ấp ninh hòa ,xã Bàu Năng ,Huyện Dương Minh Châu ,Tỉnh Tây Ninh .Lợi nhuận chia 3/7 tôi 7 bạn 3 . Bạn chỉ cần bỏ vốn khoảng 30 đến 40 tr lúc đầu còn vấn đề về sau tôi lo .Chủ yếu là để cho bạn có trách nhiệm với công việc . Nếu bạn là người coi trọng tình nghĩa hãy đt cho tôi , nếu bạn cần tôi sẽ cho bạn ở mãi trên mảnh đất ấy thân ....!

Cache-Control: private, no-cache, max-age=0

Set-Cookie: xf_session=9KcnjwWfKAvfT_MuWKBx_ndGHKLG18Gp; path=/; secure; httponly


text:
Em ơi em! Đừng hư như vậy nữa!
Đừng suốt ngày mặt mày cứ ủ rượi, môi lặng thinh chẳng nói chẳng cười, đờ đẫn tới lui chẳng biết gì xung quanh. Nếu không thì sẽ là ngủ vùi, ngủ đến nỗi mắt sưng lên, mặt bự ra. Nhìn vào ai cũng biết em buồn. Nhìn mãi chẳng thấy ngày em vui lên. Đến bao giờ em mới có sức sống lại đây?
Đừng liên tục bỏ học bỏ làm mà chạy trốn khắp nơi. Muốn thả mình vào những cuộc vui, nhưng không phải ai cũng luôn rảnh để vui với em được. Cuối cùng thì sao, lại chạy đến nơi đông đúc xa lạ mà ngồi một mình. Ngồi mãi ngồi mãi cũng chẳng thấy người đến. Ngồi mãi ngồi mãi cũng chỉ thấy kỷ niệm về. Thời gian là thứ rẻ rúng để em có thể phung phí vậy sao?
Mỗi đêm về đừng thức thật khuya. Đừng xem tới xem lui những cái không hữu ích. Đừng bảo rằng em chưa muốn ngủ, trong khi mắt đã mỏi mệt rã rời. Đêm càng khuya lòng càng trống rỗng. Xung quanh càng lặng im càng cô độc bội phần. Xin em đấy! Đừng yếu đuối dung túng cho nỗi nhớ nhung ấy nữa, được không?!
Cuộc sống này là của em! Tương lai phía trước là của em! Chính em vô trách nhiệm với mình, đòi ai có trách nhiệm với em? Người buông tay bỏ em lại, nào có nghĩa là thế giới cũng đứng lại theo, kiên nhẫn đợi chờ em ngồi dậy mà bước tiếp, cho em mặc sức mà quỵ ngã hoài. Không thấy tội mình, không thấy thương mình sao em?
Thế nên, nghe anh, hôm nay ngủ sớm đi em!
Ngoan.
Rồi đêm của em, sẽ lại chóng yên bình...
Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận

markdown:
####
[Em ơi em! Đừng hư như vậy nữa!](http://blog.luuanh.com/2017/01/em-oi-em-dung-hu-nhu-vay-nua.html) ![ em-oi-em-dung-hu-nhu-vay-nua](https://3.bp.blogspot.com/-gl887t3wppA/WG4ZCbQY8JI/AAAAAAAAEPo/pYJ_AWZJXdo2GZQOkIJGTgDX6NazV7H7wCLcB/s640/em-oi-em-dung-hu-nhu-vay-nua.jpg)
Đừng suốt ngày mặt mày cứ ủ rượi, môi lặng thinh chẳng nói chẳng cười, đờ đẫn tới lui chẳng biết gì xung quanh. Nếu không thì sẽ là ngủ vùi, ngủ đến nỗi mắt sưng lên, mặt bự ra. Nhìn vào ai cũng biết em buồn. Nhìn mãi chẳng thấy ngày em vui lên. Đến bao giờ em mới có sức sống lại đây?
Đừng liên tục bỏ học bỏ làm mà chạy trốn khắp nơi. Muốn thả mình vào những cuộc vui, nhưng không phải ai cũng luôn rảnh để vui với em được. Cuối cùng thì sao, lại chạy đến nơi đông đúc xa lạ mà ngồi một mình. Ngồi mãi ngồi mãi cũng chẳng thấy người đến. Ngồi mãi ngồi mãi cũng chỉ thấy kỷ niệm về. Thời gian là thứ rẻ rúng để em có thể phung phí vậy sao?
Mỗi đêm về đừng thức thật khuya. Đừng xem tới xem lui những cái không hữu ích. Đừng bảo rằng em chưa muốn ngủ, trong khi mắt đã mỏi mệt rã rời. Đêm càng khuya lòng càng trống rỗng. Xung quanh càng lặng im càng cô độc bội phần. Xin em đấy! Đừng yếu đuối dung túng cho nỗi nhớ nhung ấy nữa, được không?!
Cuộc sống này là của em! Tương lai phía trước là của em! Chính em vô trách nhiệm với mình, đòi ai có trách nhiệm với em? Người buông tay bỏ em lại, nào có nghĩa là thế giới cũng đứng lại theo, kiên nhẫn đợi chờ em ngồi dậy mà bước tiếp, cho em mặc sức mà quỵ ngã hoài. Không thấy tội mình, không thấy thương mình sao em?
Thế nên, nghe anh, hôm nay ngủ sớm đi em!
Ngoan.
Rồi đêm của em, sẽ lại chóng yên bình...
Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận

Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests

Content-Security-Policy-Report-Only: default-src https: blob: data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; report-uri https://www.blogger.com/cspreport


text:
Tất cả
Đang đọc dữ liệu...Vui lòng chờ trong giây lát !
Bán xe Mercedes Benz E Class 1993.
Trang 1 / 1 ( Tổng: 1 tin )
Sắp xếp theo:
- Xe cũ
1993
Mercedes Benz E class 190E - 199354 TriệuHà NộiMã: 1374107*Xe lắp ráp trong nước, màu xanh, máy xăng , số tay ...
Bán xe Mercedes Benz 190E sx 1993. Xe đẹp. Ko lỗi gì. Mua về ko phải sửa gì thêm. Trang bị nệm da, máy lạnh, gương kiếng chỉnh điện, âm thanh AM/FM.... Liên hệ để biết thêm ...Liên hệ: Lê XUân Đạm
Tay Ho Hà Nội
ĐT: 0965737294
Trang 1 / 1 ( Tổng: 1 tin )
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Mercedes Benz E Class 1993 tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006.
Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Mercedes Benz E Class 1993 đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Mercedes Benz E Class 1993 cũ đã qua sử dụng và muốn bán lại thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Mercedes Benz E Class 1993 đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Mercedes Benz E Class 1993 cũ đã qua sử dụng và muốn bán lại thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Từ khóa liên quan
- mercedes benz e230
- mercedes benz e300
- mercedes benz e240
- mercedes benz e280
- mercedes benz e350
- mercedes benz e350 coupe
- mercedes benz e350 cabriolet
- mercedes benz e200 edition
- mercedes benz e400
- mercedes benz e250 amg
- mercedes benz e300 amg
- mercedes benz e250
- mercedes benz e200 2018
- mercedes benz e250 2018
- mercedes benz e300 2018
- mercedes benz e300 amg 2018

markdown:
#### Tất cả
Đang đọc dữ liệu...Vui lòng chờ trong giây lát !
## Bán xe Mercedes Benz E Class 1993.
Trang 1 / 1 (
**Tổng: 1 tin**)
Sắp xếp theo:
- Xe cũ
**1993**
### Mercedes Benz E class 190E - 1993
**54 Triệu** **Hà Nội**
Mã: 1374107*Xe lắp ráp trong nước, màu xanh, máy xăng , số tay ...
Bán xe Mercedes Benz 190E sx 1993. Xe đẹp. Ko lỗi gì. Mua về ko phải sửa gì thêm. Trang bị nệm da, máy lạnh, gương kiếng chỉnh điện, âm thanh AM/FM.... Liên hệ để biết thêm ...Liên hệ:
**Lê XUân Đạm**
Tay Ho Hà Nội
ĐT: 0965737294
Trang 1 / 1 (
**Tổng: 1 tin**)
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô
Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe
**Mercedes Benz E Class 1993**tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006.
Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe
*Mercedes Benz E Class 1993*đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe __Mercedes Benz E Class 1993__cũ đã qua sử dụng và muốn bán lại thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
### Từ khóa liên quan
[mercedes benz e230](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e230) [mercedes benz e300](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e300) [mercedes benz e240](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e240) [mercedes benz e280](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e280) [mercedes benz e350](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e350) [mercedes benz e350 coupe](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e350-coupe) [mercedes benz e350 cabriolet](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e350-cabriolet) [mercedes benz e200 edition](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e200-edition) [mercedes benz e400](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e400) [mercedes benz e250 amg](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e250-amg) [mercedes benz e300 amg](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e300-amg) [mercedes benz e250](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e250) [mercedes benz e200 2018](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e200-nam-2018) [mercedes benz e250 2018](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e250-nam-2018) [mercedes benz e300 2018](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e300-nam-2018) [mercedes benz e300 amg 2018](https://bonbanh.com/oto/mercedes_benz-e_class-e300-amg-nam-2018)

Cache-Control: private, must-revalidate

Set-Cookie: uadpv=1; expires=Tue, 05-Jun-2018 18:55:11 GMT; path=/


text:
Clip24h.Net
Ẩn [X]
Chúc Mừng Ngày 20 - 10
Thể thao
Ơn Giời Cậu Đây Rồi
Hoa Vinh Là Ai
Phim ngắn
Nhạc Trữ Tình Hay Và Mới Nhất
Bài Hát Việt
Clip Hay Về Cuộc Sống
Liên Minh Huyền Thoại
Hài Tết 2018
Nhạc Buồn
Ca sĩ Hàn Quốc
Ca Sĩ Việt
Trào Lưu Mới Nhất Của Giới Trẻ
Nhạc Remix
Bộ phim truyền hình
Gái Hàn sexy dance
Người và Blogs
Vật nuôi và động vật
Du lịch và hoạt động
Anime Mới Nhất
Kiều Anh Hera
Trào Lưu Mới Nhất
Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ
Vén Màn Ảo Thuật
Đế Chế chim sẻ đi nắng
Nhạc Xuân
Nhạc Điện Tử Gây Nghiện Hay Nhất
Âm nhạc
Nhạc Không Lời
Nhạc trữ tình remix
Ảo Thuật Mới Nhất
Nhạc Bất Hủ
Phim Hay Mới Nhất 2018
Vinh Vật Vờ
Nonstop
Khoa học và Công nghệ
Hài kịch
Những Bài hát Hit
Bigo Live Mới Nhất
Tìm kiếm:
french cooking recipes
Loading...
Cập nhật liên tục 60 phút mỗi lần
Thay đổi bộ lọc để có kết quả tốt nhất.
Bộ lọc：
Tất cả
Mới Nhất
Lượt xem
Kênh
Trang chủ
»
Xu Hướng Phổ Biến
» french cooking recipes

X-Fastcgi-Cache: MISS


text:
×
Chào mừng bạn đến với DanLuat. Để viết bài Tư vấn,
Hỏi Luật Sư
, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng
cập nhật thông tin cá nhân
!
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Tra cứu Văn Bản
Văn bản mới ban hành
Tra cứu Tiêu Chuẩn
Tra cứu Công Văn
THUẬT NGỮ PHÁP LÝ
BẢNG GIÁ ĐẤT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đăng ký mới
Quên mật khẩu
Phone:
(028) 3930 3279
(6 lines)
Email: Danluat@Thuvienphapluat.vn
Skype:
Câu chuyện về dấu chấm (.) và dấu phẩy (,)
26 tội danh liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn
Giải thích các thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực hình sự
12 điều cần chú ý khi bước sang tháng 06/2018
Nghị định 73/2018/NĐ-CP: bổ sung nhiều chất ma túy và tiền chất vào danh mục
Nghị định 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức
Các loại thuế, phí, lệ phí hộ kinh doanh phải nộp trong năm 2018
7 nơi người lao động cần ghi lại địa chỉ
Cập nhật danh tính băng cướp sát hại hiệp sĩ Tân Bình
Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương 2017
Trang nhất
Luật Sư Tư Vấn
Luật Sư Tư Vấn
Doanh nghiệp
(13652)
Kế toán, Thuế
(5629)
Hợp đồng
(8462)
Lao động
(23389)
Đất đai, Nhà cửa
(35308)
Hôn nhân, Thừa kế
(16366)
Hình sự
(13673)
Lĩnh vực Luật khác
(11946)
Cùng Thảo Luận
Cùng Thảo Luận
Café DanLuat
(41734)
Theo dòng sự kiện
(14251)
Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
(219)
Pháp Luật đó đây
(1728)
Tặng nhau Văn bản Luật
(6686)
Tài liệu Pháp luật
(890)
Dự thảo Luật mới
(2791)
Phòng giảm "Sì trét"
(23235)
Phòng Sinh viên Luật
(32945)
Góc doanh nhân
(1405)
Tình huống pháp lý tham khảo
(1484)
Thủ tục pháp lý tham khảo
(146)
Thông báo từ DanLuat
(4072)
Các Thắc mắc, Góp ý
(1587)
Bài viết vi phạm
(298)
Vướng mắc pháp lý
Vướng mắc pháp lý
Vướng mắc pháp lý
(168959)
Doanh nghiệp & Đầu tư
(25494)
Kế toán - Kiểm toán
(14037)
Quyết Toán Thuế
(654)
Thuế - Phí - Lệ phí
(12208)
HTKK - Hỗ Trợ Kê Khai
(551)
Lao động - Việc làm
(29668)
Đất đai - Nhà cửa
(19075)
Hôn nhân & Gia đình
(11918)
Hình sự & Hình phạt
(12662)
Vấn đề pháp lý khác
(21626)
Bản án online
Bản án & Án Lệ Online
Tìm Luật Sư
Thành Viên
Chào mừng bạn đến với DanLuat. Để viết bài Tư vấn,
Hỏi Luật Sư
, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
. Xem
Hướng Dẫn Sử Dụng
.
Dân Luật
CÙNG THẢO LUẬN
Vướng mắc pháp lý
Doanh nghiệp & Đầu tư
Trợ cấp thôi việc cho công ty dưới 10 nhân viên không được đóng BH Thất nghiệp
Tạo chủ đề
Chủ đề
RSS
#56976 19/07/2010
Cảm ơn bạn đã đánh giá
Đánh giá
kungfu
Sơ sinh
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tham gia:
19/07/2010
Tổng số bài viết
(1)
Số điểm:
20
Cảm ơn:
0
Được cảm ơn
0
lần
Trợ cấp thôi việc cho công ty dưới 10 nhân viên không được đóng BH Thất nghiệp
Kính chào các anh chị,
Các anh chị góp ý kiến giúp tôi.
Hiện tại công ty tôi có số lượng nhân viên < 10 người, nên không được đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Vậy thì công ty tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi người nhân viên khi thôi việc theo pháp luật hiện thành.
Tôi được biết trước đây, khi người lao động thôi việc thì được hưởng trợ cấp thôi việc do doanh nghiệp chi trả và mức chi trả được tính “một năm thâm niên được hưởng ½ tháng lương đóng BHXH”. Tại
Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH
ngày 26/05/2009 thì từ 01/01/2009, việc tính trợ cấp thôi việc không áp dụng nữa vì doanh nghiệp đã đóng BHTN cho NLĐ.
Rất mong nhận được ý kiến từ các anh chị,
Chân thành cám ơn
NKL
Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 20/07/2010 08:33:03 AM
8739 |
Báo quản trị
|
Like DanLuat
để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.
Thảo luận
#56980 19/07/2010
Cảm ơn bạn đã đánh giá
Đánh giá
ntdieu
Dân Luật bậc 1
Đồng Nai, Việt Nam
Tham gia:
11/02/2009
Tổng số bài viết
(13032)
Số điểm:
90059
Cảm ơn:
2942
Được cảm ơn
4555
lần
Nếu công ty bạn có ít hơn 10 nhân viên thì không tham gia BHTN. Như vậy thời gian từ 01/01/2009 trở đi không được coi là "thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp", do đó việc chi trả trợ cấp thôi việc vẫn có hiệu lực như cũ.
Báo quản trị
|
Gởi cho bạn bè
Về đầu trang
Bạn vui lòng
đăng nhập
hoặc
Đăng ký tại đây
để tham gia thảo luận
×
Nội dung
Close
Trang chủ
FAQ
Hướng dẫn sử dụng
Về chúng tôi
Liên hệ
Thỏa ước sử dụng
Lưu trữ
Sơ đồ Website
Có
0
Thành viên đang online
-