text:
BTS Shelters
Bảng giá shelter và phụ kiện hợp bộ 2016 Mở
13C-SH2700WD2640T60 3C-SH2700WD2640T603C-SH2700WD2640T60 11 59,400,000 59,400,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.969m2/6.05m2/14.9m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy 2430x810 (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm3 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2640T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2640T60bộ11 4,000,000 4,000,0003CElectric.VN23C-M2700WD2040T60 3C-M2700WD2040T603C-M2700WD2040T60 11 45,000,000 45,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2040x2040 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1860x1860 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích4.2m2/3.46m2/15.45m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1765 x D1765 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cửa lệch bên trái Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp5 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700WD2040T60VN11 1,400,000 1,400,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-M2700WD2040T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN3 3C-M2700W2640D2040T60 3C-M2700W2640D2040T60 3C-M2700W2640D2040T60 11 47,500,000 47,500,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x2040 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x1860 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích trong5.4m2/4.6m2/11.4m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D1765 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp5 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700W2640D2040T60VN11 1,400,000 1,400,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường 3C-M2700W2640D2040T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN43C-M2700W2640D1500T60 3C-M2700W2640D1500T603C-M2700W2640D1500T60 11 44,000,000 44,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x1500 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x1310 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.96m2/3.22m2/7.92m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D1270 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700W2640D1500T60VN11 1,200,000 1,200,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-M2700W2640D1500T60bộ11 3,200,000 3,200,0003CElectric.VN53C-SH2700W2160D2640T60 3C-SH2700W2160D2640T603C-SH2700W2160D2640T60 11 48,000,000 48,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2160x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1980x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.96m2/3.22m2/7.92m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1940 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700W2160D2640T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700W2160D2640T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN63C-SH2700W2160D1660T60 3C-SH2700W2160D1660T603C-SH2700W2160D1660T60 11 42,500,000 42,500,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2160x1660 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1980x1480 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.6m2/2.2m2/7.2m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1940 x D1440 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700W2160D1660T60VN11 1,000,000 1,000,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700W2160D1660T60bộ11 3,000,000 3,000,0003CElectric.VN7 3C-SH2700WD2560T60 3C-SH2700WD2560T603C-SH2700WD2560T60 11 56,695,000 56,695,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2370x2370 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.62m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy 2345x780 (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-Mạ mầu có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên)Tấm3 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30Tấm2 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560T60bộ11 4,000,000 4,000,0003CElectric.VN8 3C-SH2700WD2560CL60 3C-SH2700WD2560CL60 3C-SH2700WD2560CL60 11 64,700,000 64,700,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2370x2370 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.62m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x3.0, có vách U60x40x3.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x3.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng/ HUB 06 bích và khung ngang lắp nốibộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấmTấm3 Tấm vách (Có CAMLOCK, 02 bộ Camlock trên 01 cạnh tấm)Tấm 3 lớp Tole MM-PU60-MM độ dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x40 hai đầu tấm vách từ bên trong, 02 CAMLOCK 1 cạnhTấm8 (MM=Mạ mầu) Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện) Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU60-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kếtCái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, liên kết bên trong, MM mặt trên tấm nóc dầy 0.6mm Tấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560CL60VN11 1,900,000 1,900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560CL60bộ11 4,500,000 4,500,0003CElectric.VN9 3C-SH2700WD2560CL65 3C-SH2700WD2560CL65 3C-SH2700WD2560CL65 11 68,700,000 68,700,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2360x2360 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.58m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x3.0, có vách U60x40x3.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x3.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng/ HUB 06 bích và khung ngang lắp nốibộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấmTấm3 Tấm vách (Có CAMLOCK, 02 bộ Camlock trên 01 cạnh tấm)Tấm 3 lớp Tole MM-PU65-MM độ dầy tấm 65mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x40 hai đầu tấm vách từ bên trong, 02 CAMLOCK 1 cạnhTấm8 (MM=Mạ mầu) Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện) Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU65-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kếtCái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, liên kết bên trong, MM mặt trên tấm nóc dầy 0.6mm Tấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560CL65VN11 1,900,000 1,900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560CL65bộ11 4,500,000 4,500,0003CElectric.VN103C-HUB2700W3780D2640T60 3C-HUB2700W3780D2640T603C-HUB2700W3780D2640T60 11 91,000,000 91,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x3780x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x3600x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích9.98m2/8.86m2/21.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W3560 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng. HUB 06 Bichbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm4 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.58-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm10 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp8 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn2 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-HUB2700W3780D2640T60VN11 2,250,000 2,250,0003M/USA Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-HUB2700W3780D2640T60bộ11 6,400,000 6,400,000 113C-EB2440W1100D1000 (Vỏ Enclosure, cùng đồ gá trong, làm mát) 3C-EB2440W1100D10003C-EB2440W1100D1000 11 35,000,000 35,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 80% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 2000Kg/m2 , Mái 400Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2440x1100x1000(+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2190x1000x900 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích1.1m2/0.9m2/1.97m3 Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao đáy Đình hình C, dầy 2.5mm mạ nhúng, liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóngbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng hoặc ZAM Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU50-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, bắt 06 bulong xuống khung đáyTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole MM0.6-PU50-MM0.6 , độ dầy tấm 50mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm2 Hệ thống nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm lớp dưới 50mm ZAM01-PU50-ZAM01, chứa hộpquạt kép 02 quạt 140x140/900m3/h, lắp trên làm băng Tole ZAM1.5 phủ sơn Outdoor chứa ống thoát khíTấm1 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửa/ hộp quạtKC-(2000x1100x60)/ Cánh cửa 1840x964x42 bố trí tăng cứng trong đủ liên kết bắt điều hòa (Cánh trước), hộp thông gió (Cánh sau), Liên kết lên khung 04 bản Lề Inox/ 01 cánh (cửa mở 2 phía trước và sau)bộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épKhóa kiểu Container CAM/cánh tay đònbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp3 GE/USA Hệ thống Rack bên trongHệ thống Rack kép phía dưới 20U-23" tải trọng 1500Kg, phía trên Rack 22U-19" tải trong 800Kg, liên kết với đáy băng bulongBộ1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt)3C-EB2440W1100D1000VN11 900,000 900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-EB2440W1100D1000bộ11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN123C-HT3200W7210D3780T60 3C-HT3200W7210D3780T603C-HT3200W7210D3780T60 11 180,000,000 180,000,0003C Electric.VN/ 03 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 2000Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)3200x7210x3780 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm3000x7030x3600 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/Thể tích27.25m2/25.4m2/76m3 Kích thưuơcs đường tấm móng (tâm bích)W6960xD3530 Khung bao đáy/khung đáy trong/ Bích đáyKhung bao san C(100x110;3.0-Thiết kế Úp xuống)/ C (110x60;3.0-Dựng nghiêng-11 thanh)/ 08 mặt Bích (300x300; 8.0 - 08 lỗ D17) hàn liền khung sànbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng/ dùng U đỡ vách cùng độ dầy 3mm cao 50mm. Tấm đáyTấm đáy 3570x870x60 (03 lớp ZAM2.0-PU.T60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên), Khớp liên kết 15mm Tấm8 Có tính đến gia công khung sàn đạt độ phẳng lắp ráp cao/ chú ý 130Kg một tấm đáy Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề nặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm18 Thiết kế mặt trong và mặt ngoài không có liên kết kim loại Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 6 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 3% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Kết cấu : Mạ mâu 0.5-PU70/50-Mạ mầu 0.5Tấm6 Tole mầu ghi tối hơn tấm vách/ Thiết kế cách nhiệt nửa trong và ngoài Kích thước khung cửa/cánh cửa ngoài2200x1100x70/ 2100x1010x50; Lớp trong và lớp ngoài cánh cửa liên kết qua trung gian PVC tránh chuyền nhiệt, trên khung có Zoang P outdoorbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép C60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Kích thước khung cửa/cánh cửa trong2200x1100x70/ 2100x1010x50; Lớp trong và lớp ngoài cánh cửa liên kết qua trung gian PVC tránh chuyền nhiệt , Zoang kin Khíbộ1 Cum khóa tay đẩy 2 chiềuKháo tay đẩy thoát hiểmbộ1 Dùng cho cửa trong Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp15 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn5 3M/USA Khóa số OutdoorKhóa số (4 số) Taiwan Cái1 Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-HT3200W7210D3780T60 11 11,250,000 11,250,0003CElectric.VN Vận chuyển 3C-HT3200W7210D3780T60 11 6,000,000 6,000,0003CElectric.VN PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER 1Tấm trải sàn Vải PVC chuyên dụng (1800x2350; 1.5/1.2)m211 180,000 180,000 2Khóa số Outdoor Khóa số-4 số TaiwanCái11 250,000 250,000 3Quạt thông gió 3C-F2/140Hộp quạt lắp 02 quạt hút khí ra tổng công suất 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong, bộ21 1,650,000 3,300,000Sanyo denki/ 01 Năm4Thanh gá dọc điều hòa/ Gá ngang trên nócGiá đỡ điều hòa theo trục đứng C70x45;2.5, L2650 tùy chỉnh độ cao, rộng (Tole ZAM 2.5)bộ21 290,000 580,0003C Electric.VN5Con sơn đỡ điều hòa (Tay đỡ)Giá đỡ tùy chỉnh dộ cao (con sơn)1 bộ/ĐH21 80,000 160,0003C Electric.VN6Lồng điều hòaLồng bảo vệ chống thảo từ bên ngoài, có chống nước cho khóa, 720x960x420, làm băng thép hộp mạ 1 bộ/ĐH11 400,000 400,0003C Electric.VN7Cầu thang Shelter1400x785x150, 3.0, mạ nhúng nóng, 02 nối tùy chỉnhbộ11 1,090,000 1,090,0003C Electric.VN8Mái phụ shelterHệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.4mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chăn mái, giá đỡ, độ dốc 5%m211 490,000 490,0003C Electric.VN9Chăn tăng Chân tăng Bích trên 270x270;6.0 , Bích dưới 300x300;6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ.bộ41 790,000 3,160,0003C Electric.VN10Bộ thang cáp trong (có diện tích sử dụng của shelter từ 5-7m2)Thang cáp trong cấu tạo định hình U (44.45x44.45 chuẩn 1U) viền mép tăng cứng và chống cắt dây buộc, lắp kết cấu chữ H bên trong thành shelter, gồm đồ gá lên vách, tải trong hệ thang 200Kgbộ11 2,500,000 2,500,0003C Electric.VN11Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100L200FA2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Cắt lọc sét 200KVA/63A, Điều khiển Quạt DC, Điều khiển điều hoà, phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-04U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 15,800,000 15,800,0003C Electric.VN12Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100L200-2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Cắt lọc sét 200KVA/63A, phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-03U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 11,200,000 11,200,0003C Electric.VN13Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100-2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-03U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 7,600,000 7,600,0003C Electric.VN14OPEN RACK 42U-Khung Omega3C-OR42B-W/ chân 4 cạnh , chuyên dùng cho BTSbộ11 1,800,000 1,800,0003C Electric.VN15Hộp cầu Dao đảo 1 pha 100AHộp cầu dao đảo 1 pha 100Abộ11 1,600,000 1,600,0003C Electric.VN/Vinakip VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập) 1Mã sản phẩm3C-BG1600W2400D1220Y16bộ11 20,160,000 20,160,0003C Electric.VN Khả năng cách nhiệtNóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole Tấm cách âmXốp cách âm chuyên dụng dày 25/40mm, phủ mặt trong Nóc và các cánh cửa Tính an toàn100% chống tháo từ bên ngoài Kích thước bao ngoài HxWxD1600x2400x1220 Kích thước hữu dụng : HxWxD1500x2250x1050 Độ dày tấm nóc (tole mạ mầu, khung bao tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện)Tấm mái 3 lớp dày 65/55mm, có hèm liên kết bao quanh âm 50mm đồng thời là khung trên (Mái nghiêng 2 phía) Độ dốc mái; độ kin khít70/55; IP42 Chớp thoáng 2 bên hông của vỏ có lưới bảo vệ, chống côn trùng bên trong (HxWxD)1340x980x40, tole mạ hoặc ZAM phủ sơn tĩnh điện Cửa mở mặt trước và mặt sau Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.6-PU40-MM0.6 Đáy chứa máy nổĐáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông Kích thước sản bê tông bên trong50-100 x 2200 x 1000 Hệ thống khung baoHệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 2mm Chi tiết kỹ thuậtXem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật 2Vân chuyển 3C-BG1600W2400D1220Y16Bộ11 700,000 700,0003C Electric; VN3Lắp đặt 3C-BG1600W2400D1220Y16Bộ11 1,500,000 1,500,0003C Electric; VNdiv>
-
SHELTER 3C-K2900W5000D3000CL650,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700WD2760MF6061.635.000,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700W2350D3610T6096.600.000,00 ₫
-
Shelter 3C-HUB2700W3900D2760MF6098.670.000,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700WD2560MF6058.900.000,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700W2160D2560MF6055.700.000,00 ₫
-
SHELTER: 3C-SH2700WD2640T6059.400.000,00 ₫
-
Shelter 3C-M2700WD2040T6045.000.000,00 ₫
-
Shelter 3C-M2700W2640D2040T6047.500.000,00 ₫
-
Shelter 3C-M2700W2640D1500T6044.000.000,00 ₫
-
SHELTER 3C-SH2700W2160D2640T6051.000.000,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700W2160D1660T6042.500.000,00 ₫
-
SHELTER: 3C-SH2700WD2560T6056.695.000,00 ₫
-
SHELTER 3C-SH2700WD2560CL6064.700.000,00 ₫
-
SHELTER HUB : 3C-HUB2700W3780D2640T6091.000.000,00 ₫
-
Shelter 3C-SH2700WD2560CL6568.700.000,00 ₫
-
Vỏ Enclosure 3C-EB2440W1100D100031.000.000,00 ₫
-
Nhà điều hành công trường lưu động 3C-HS2500W6315D3090100.000.000,00 ₫

markdown:
# BTS Shelters
|
|
**Bảng giá shelter và phụ kiện hợp bộ 2016 Mở**
|
|TT |
|TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM |
|THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |
|ĐV/chi tiết |
|SL/chi tiết |
|SL/Bộ |
|ĐƠN GIÁ |
|THÀNH TIỀN/ Bộ |
|HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
|
|1 |
|3C-SH2700WD2640T60
|3C-SH2700WD2640T60||3C-SH2700WD2640T60||1||1||59,400,000||59,400,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2640x2640 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x2460x2460 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||6.969m2/6.05m2/14.9m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2410 x D2410|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||3|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||8||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||6||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700WD2640T60||VN||1||1||1,500,000||1,500,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700WD2640T60||bộ||1||1||4,000,000||4,000,000||3CElectric.VN|
|
|2 |
|3C-M2700WD2040T60
|3C-M2700WD2040T60||3C-M2700WD2040T60||1||1||45,000,000||45,000,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2040x2040 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x1860x1860 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||4.2m2/3.46m2/15.45m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W1765 x D1765||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||2|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||8||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||4||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-M2700WD2040T60||VN||1||1||1,400,000||1,400,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-M2700WD2040T60||bộ||1||1||3,800,000||3,800,000||3CElectric.VN|
|
|3 |
| 3C-M2700W2640D2040T60
|3C-M2700W2640D2040T60||3C-M2700W2640D2040T60||1||1||47,500,000||47,500,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2640x2040 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x2460x1860 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích trong||5.4m2/4.6m2/11.4m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2410 x D1765||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||2|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||7||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||5||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-M2700W2640D2040T60||VN||1||1||1,400,000||1,400,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-M2700W2640D2040T60||bộ||1||1||3,800,000||3,800,000||3CElectric.VN|
|
|4 |
|3C-M2700W2640D1500T60
|3C-M2700W2640D1500T60||3C-M2700W2640D1500T60||1||1||44,000,000||44,000,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2640x1500 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x2460x1310 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||3.96m2/3.22m2/7.92m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2410 x D1270||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||2|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||6||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||4||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-M2700W2640D1500T60||VN||1||1||1,200,000||1,200,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-M2700W2640D1500T60||bộ||1||1||3,200,000||3,200,000||3CElectric.VN|
|
|5 |
|3C-SH2700W2160D2640T60
|3C-SH2700W2160D2640T60||3C-SH2700W2160D2640T60||1||1||51,000,000||51,000,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2160x2640 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x1980x2460 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||3.96m2/3.22m2/7.92m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W1940 x D2410||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||7||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trong||Tấm||6|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/3 bên trong khung, thiết kế Outdoor co zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||4||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700W2160D2640T60||VN||1||1||1,500,000||1,500,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700W2160D2640T60||bộ||1||1||3,800,000||3,800,000||3CElectric.VN|
|
|6 |
|3C-SH2700W2160D1660T60
|3C-SH2700W2160D1660T60||3C-SH2700W2160D1660T60||1||1||42,500,000||42,500,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2160x1660 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x1980x1480 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||3.6m2/2.2m2/7.2m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W1940 x D1440||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||2|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||6||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||4||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700W2160D1660T60||VN||1||1||1,000,000||1,000,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700W2160D1660T60||bộ||1||1||3,000,000||3,000,000||3CElectric.VN|
|
|7 |
| 3C-SH2700WD2560T60
|3C-SH2700WD2560T60||3C-SH2700WD2560T60||1||1||56,695,000||56,695,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2560x2560 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2450x2370x2370 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||6.50m2/5.62m2/13.8m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2330 x D2330||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||3|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt.||Tấm||8||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||6||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||(Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700WD2560T60||VN||1||1||1,500,000||1,500,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700WD2560T60||bộ||1||1||4,000,000||4,000,000||3CElectric.VN|
|
|8 |
| 3C-SH2700WD2560CL60
|3C-SH2700WD2560CL60||3C-SH2700WD2560CL60||1||1||64,700,000||64,700,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2560x2560 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2450x2370x2370 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||6.50m2/5.62m2/13.8m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2330 x D2330||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấm||Tấm||3|
|Tấm vách( Có 02 CAMLOCK trên 1 cạnh)||Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt, có 02 Camlock trên 1 cạnh||Tấm||8||Tole Mạ mâu-PU60-Tole Mạ mầu|
|Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện)||Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU60-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kết||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||6||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||(Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700WD2560CL60||VN||1||1||1,900,000||1,900,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700WD2560CL60||bộ||1||1||4,500,000||4,500,000||3CElectric.VN|
|
|9 |
| 3C-SH2700WD2560CL65
|3C-SH2700WD2560CL65||3C-SH2700WD2560CL65||1||1||68,700,000||68,700,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x2560x2560 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2450x2360x2360 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||6.50m2/5.58m2/13.8m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W2330 x D2330||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấm||Tấm||3|
|Tấm vách( Có 02 CAMLOCK trên 1 cạnh)||Tấm 3 lớp MM-PU65-MM đô dầy tấm 65mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt, có 02 Camlock trên 1 cạnh||Tấm||8||Tole Mạ mâu-PU65-Tole Mạ mầu|
|Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện)||Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU65-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kết||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||2||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x65) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||6||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||1||3M/USA|
|Các phụ kiện||(Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-SH2700WD2560CL65||VN||1||1||1,900,000||1,900,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-SH2700WD2560CL65||bộ||1||1||4,500,000||4,500,000||3CElectric.VN|
|
|10 |
|3C-HUB2700W3780D2640T60
|3C-HUB2700W3780D2640T60||3C-HUB2700W3780D2640T60||1||1||91,000,000||91,000,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2700x3780x2640 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2460x3600x2460 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||9.98m2/8.86m2/21.8m3|
|KT tâm móng (tâm bích đáy)||W3560 x D2410||Tải Trọng tính theo tấm sàn|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 06 Bích 270x270x6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||3|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.58-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trong||Tấm||10|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||3||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||8||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||2||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển||3C-HUB2700W3780D2640T60||VN||1||1||2,250,000||2,250,000||3M/USA|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-HUB2700W3780D2640T60||bộ||1||1||6,400,000||6,400,000|
|
|11 |
|3C-EB2440W1100D1000 (Vỏ Enclosure, cùng đồ gá trong, làm mát)
|3C-EB2440W1100D1000||3C-EB2440W1100D1000||1||1||31,000,000||31,000,000||3C Electric.VN/ 05 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 80% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 2000Kg/m2 , Mái 400Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||2440x1100x1000(+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||2190x1000x900 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích||1.1m2/0.9m2/1.97m3|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao đáy Đình hình C, dầy 2.5mm mạ nhúng, liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng hoặc ZAM|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU50-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, bắt 06 bulong xuống khung đáy||Tấm||1|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp Tole MM0.5-PU50-MM0.5 , độ dầy tấm 50mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trong||Tấm||2|
|Hệ thống nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm lớp dưới 50mm ZAM01-PU50-ZAM01, chứa hộpquạt kép 02 quạt 140x140/900m3/h, Nóc trên làm băng Tole ZAM1.5 phủ sơn Outdoor chứa ống thoát khí||Tấm||1||Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, hộp chứa điều hòa âm trong cánh, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||Khóa kiểu Container CAM/cánh tay đòn||bộ||1||Mạ nhúng nóng/VN|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||3||GE/USA|
|Hệ thống Rack bên trong||Hệ thống Rack kép phía dưới 20U-23" tải trọng 1500Kg chưa ACCU, phía trên Rack 22U-19" tải trong 800Kg, liên kết với đáy băng bulong||Bộ||1||1||2,400,000||2,400,000||3M/USA|
|Các phụ kiện||Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng||bộ||1|
|Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt)||3C-EB2440W1100D1000||VN||1||1||900,000||900,000||3CElectric.VN|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-EB2440W1100D1000||bộ||1||1||1,500,000||1,500,000||3CElectric.VN|
|
|12 |
|3C-HT3200W7210D3780T60
|3C-HT3200W7210D3780T60||3C-HT3200W7210D3780T60||1||1||168,000,000||168,000,000||3C Electric.VN/ 03 YRS|
|Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm||Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C)||(01 năm miễn phí)|
|Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm||Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%|
|Tải trọng sàn, tải trọng mái||Sàn 2000Kg/m2 , Mái 200Kg/m2|
|Chỉ tiêu an toàn||Chống tháo 100% từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài (HxWxD)||3200x7210x3780 (+_1%)|
|Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm||3000x7030x3600 (+_1%)|
|Diện tích/ Diện tích hữu dụng/Thể tích||27.25m2/25.4m2/76m3|
|Kích thưuơcs đường tấm móng (tâm bích)||W6960xD3530|
|Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy||Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 10 Bích 270x270;6.0 - 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng.||bộ||1||Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng|
|Tấm đáy||Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ||Tấm||8|
|Tấm vách||Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề nặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trong||Tấm||18||Thiết kế mặt trong và mặt ngoài không có liên kết kim loại|
|Cột góc||Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm,||Cái||4|
|Hệ thống tấm nóc||Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5||Tấm||6||Khung nóc tole ZAM1.5, mặt trên mái Tole Mạ mầu 0.6mm|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa||KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox||bộ||1|
|Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép||C60x30, có chống cắt, chống nước||bộ||1|
|Kích thước khung cửa/cánh cửa trong||2200x1100x70/ 2100x1010x50; Lớp trong và lớp ngoài cánh cửa liên kết qua trung gian PVC tránh chuyền nhiệt , Zoang kin Khí||bộ||1|
|Cum khóa tay đẩy 2 chiều||Kháo tay đẩy thoát hiểm||bộ||1||Dùng cho cửa trong|
|Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại||Silicon GE N10 hoặc GE168||hộp||15||GE/USA|
|Cao su non 3M||Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)||cuộn||5||3M/USA|
|Khóa số Outdoor||Khóa số (4 số) Taiwan||Cái||1|
|Các phụ kiện||(Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)||bộ||1|
|Lắp đặt hoàn thiện tại công trường||3C-HT3200W7210D3780T60||1||1||11,250,000||11,250,000||3CElectric.VN|
|Vận chuyển||3C-HT3200W7210D3780T60||1||1||6,000,000||6,000,000||3CElectric.VN|
|
|PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
|1||Tấm trải sàn||Vải PVC chuyên dụng (1800x2350; 1.5/1.2)||m2||5.6||1||180,000||1,008,000|
|2||Khóa số Outdoor||Khóa số-4 số Taiwan||Cái||1||1||250,000||250,000|
|3||Quạt thông gió 3C-F2/140||01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong,||bộ||2||1||1,650,000||3,300,000||Sanyo denki/ 01 Năm|
|4||Thanh gá dọc điều hòa/ Gá ngang trên nóc||Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.5, L2650 tùy chỉnh độ cao, rộng (Tole ZAM 2.5)||bộ||2||1||390,000||780,000||3C Electric.VN|
|5||Lồng điều hòa/con sơn đỡ||Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x900x420, làm băng thép hộp mạ, con sơn chịu lực hàn liền, tùy chỉnh độ cao, lắp điều hòa 9000Btu-1800Btu||bộ||2||1||640,000||1,280,000||3C Electric.VN|
|6||Cầu thang Shelter||1400x785x150x3.0, 04 bậc mạ nhúng nóng||bộ||1||1||1,345,000||1,345,000||3C Electric.VN|
|7||Mái phụ shelter||Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.4mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chăn mái, giá đỡ, độ dốc 5%||m2||7||1||490,000||3,430,000||3C Electric.VN|
|8||Chăn tăng||Chân tăng Bích trên 270x270;6.0 , Bích dưới 300x300;6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ.||bộ||4||1||890,000||3,560,000||3C Electric.VN|
|9||Bộ thang cáp trong (có diện tích sử dụng của shelter từ 5-7m2)||Thang cáp trong cấu tạo định hình U (44.45x44.45 chuẩn 1U) viền mép tăng cứng và chống cắt dây buộc, lắp kết cấu chữ H bên trong thành shelter, gồm đồ gá lên vách, tải trong hệ thang 200Kg||bộ||1||1||2,700,000||2,700,000||3C Electric.VN|
|10||Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-DB2-1P80L150B2||Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 80A, Cắt lọc sét SYCOM 150KVA/63A , Schneider MCB phân phối 2 hệ BTS, cấu trúc Rack 19"-04U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)||bộ||1||1||12,900,000||12,900,000||3C Electric.VN/ Schneider|
|11||Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-DB2-1P80B2||Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 80A, Schneider MCB phân phối 2 hệ BTS, cấu trúc Rack 19"-04U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)||bộ||1||1||7,860,000||7,860,000||3C Electric.VN/ Schneider (Tủ phân phối không tích hợp cắt lọc sét)|
|12||Tủ phối nguồn DB1-1P80||Cầu dao đảo 1 pha 100A, MCB 80A, Vỏ tủ Outdoor/ chống tháo, tiêu chuẩn IP50||bộ||1||1||3,600,000||3,600,000||3C Electric.VN/Vinakip|
|13||OPEN RACK 42U-Khung Omega||3C-OR42B-W/, Khung Omega, chuyên dùng cho BTS, 01 blank Panel 5U, 04 Blalank panel 03U, đồ gá lên vách, giá đỡ dây điện bên ngoài||bộ||1||1||1,800,000||1,800,000||3C Electric.VN|
|14||Cửa sổ luồn cáp||SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure||bộ||1||1||2,900,000||2,900,000||Howei/ 01 YR|
|15||Bảng đồng tiếp địa||3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ, dây đồng M25)||c||2||1||780,000||1,560,000||3C Electric.VN|
|16||Bộ phụ kiện điện nội trạm||(Xem thiết kế chi tiết, đủ chuẩn cho 02 BTS)||bộ||1||1||3,600,000||3,600,000||3C Electric.VN/Vinakip|
|17||Thiết bị PCCC||Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh||bộ||1||1||1,460,000||1,460,000||PCCC/CA VietNam|
|18||Công lắp đặt toàn bộ nội trạm||Lắp phụ kiện, điện… (xem thiết kế)||bộ||1||1||1,250,000||1,250,000||3C Electric.VN|
|
|VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
|
|1 |
|Mã sản phẩm |
|3C-BG1600W2400D1220Y16 |
|bộ |
|1 |
|1 |
| 20,160,000 |
| 20,160,000 |
|3C Electric.VN
|Khả năng cách nhiệt||Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole|
|Tấm cách âm||Xốp cách âm chuyên dụng dày 25/40mm, phủ mặt trong Nóc và các cánh cửa|
|Tính an toàn||100% chống tháo từ bên ngoài|
|Kích thước bao ngoài HxWxD||1600x2400x1220|
|Kích thước hữu dụng : HxWxD||1500x2250x1050|
|Độ dày tấm nóc (tole mạ mầu, khung bao tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện)||Tấm mái 3 lớp dày 65/55 nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh âm 50mm đồng thời là khung trên|
|Độ dốc mái; độ kin khít||70/55; IP42|
|Chớp thoáng 2 bên hông của vỏ có lưới bảo vệ, chống côn trùng bên trong (HxWxD)||1340x980x40, tole mạ hoặc ZAM phủ sơn tĩnh điện / có lưới chống côn trùng|
|Cửa mở mặt trước và mặt sau||Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.6-PU40-MM0.6|
|Đáy chứa máy nổ||Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông|
|Kích thước sản bê tông bên trong||50-100 x 2200 x 1000|
|Hệ thống khung bao||Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 2mm|
|Chi tiết kỹ thuật||Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật|
|2||Vân chuyển||3C-BG1600W2400D1220Y16||Bộ||1||1||700,000||700,000||3C Electric; VN|
|3||Lắp đặt||3C-BG1600W2400D1220Y16||Bộ||1||1||1,500,000||1,500,000||3C Electric; VN|**1** **3C-SH2700WD2640T60**3C-SH2700WD2640T603C-SH2700WD2640T60 11 59,400,000 59,400,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.969m2/6.05m2/14.9m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy 2430x810 (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm3 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2640T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2640T60bộ11 4,000,000 4,000,0003CElectric.VN **2** **3C-M2700WD2040T60**3C-M2700WD2040T603C-M2700WD2040T60 11 45,000,000 45,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2040x2040 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1860x1860 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích4.2m2/3.46m2/15.45m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1765 x D1765 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cửa lệch bên trái Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống tháo, chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp5 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700WD2040T60VN11 1,400,000 1,400,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-M2700WD2040T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN **3** **3C-M2700W2640D2040T60**3C-M2700W2640D2040T60 3C-M2700W2640D2040T60 11 47,500,000 47,500,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x2040 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x1860 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích trong5.4m2/4.6m2/11.4m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D1765 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp5 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700W2640D2040T60VN11 1,400,000 1,400,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường 3C-M2700W2640D2040T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN **4** **3C-M2700W2640D1500T60**3C-M2700W2640D1500T603C-M2700W2640D1500T60 11 44,000,000 44,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2640x1500 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x2460x1310 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.96m2/3.22m2/7.92m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2410 x D1270 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-M2700W2640D1500T60VN11 1,200,000 1,200,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-M2700W2640D1500T60bộ11 3,200,000 3,200,0003CElectric.VN **5** **3C-SH2700W2160D2640T60**3C-SH2700W2160D2640T603C-SH2700W2160D2640T60 11 48,000,000 48,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2160x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1980x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.96m2/3.22m2/7.92m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1940 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700W2160D2640T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700W2160D2640T60bộ11 3,800,000 3,800,0003CElectric.VN **6** **3C-SH2700W2160D1660T60**3C-SH2700W2160D1660T603C-SH2700W2160D1660T60 11 42,500,000 42,500,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2160x1660 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x1980x1480 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích3.6m2/2.2m2/7.2m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W1940 x D1440 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm6 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp4 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700W2160D1660T60VN11 1,000,000 1,000,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700W2160D1660T60bộ11 3,000,000 3,000,0003CElectric.VN **7** **3C-SH2700WD2560T60**3C-SH2700WD2560T603C-SH2700WD2560T60 11 56,695,000 56,695,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2370x2370 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.62m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng.bộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy 2345x780 (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-Mạ mầu có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên)Tấm3 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm8 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30Tấm2 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560T60VN11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560T60bộ11 4,000,000 4,000,0003CElectric.VN **8** **3C-SH2700WD2560CL60**3C-SH2700WD2560CL60 3C-SH2700WD2560CL60 11 64,700,000 64,700,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2370x2370 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.62m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x3.0, có vách U60x40x3.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x3.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng/ HUB 06 bích và khung ngang lắp nốibộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấmTấm3 Tấm vách (Có CAMLOCK, 02 bộ Camlock trên 01 cạnh tấm)Tấm 3 lớp Tole MM-PU60-MM độ dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x40 hai đầu tấm vách từ bên trong, 02 CAMLOCK 1 cạnhTấm8 (MM=Mạ mầu) Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện) Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU60-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kếtCái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, liên kết bên trong, MM mặt trên tấm nóc dầy 0.6mm Tấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560CL60VN11 1,900,000 1,900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560CL60bộ11 4,500,000 4,500,0003CElectric.VN **9** **3C-SH2700WD2560CL65**3C-SH2700WD2560CL65 3C-SH2700WD2560CL65 11 68,700,000 68,700,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x2560x2560 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2450x2360x2360 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích6.50m2/5.58m2/13.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W2330 x D2330 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x3.0, có vách U60x40x3.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x3.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng/ HUB 06 bích và khung ngang lắp nốibộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáy (Hai mặt Toel ZAM 1.5, có khớp gữa các tấm)Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, có khớp giữa các tấmTấm3 Tấm vách (Có CAMLOCK, 02 bộ Camlock trên 01 cạnh tấm)Tấm 3 lớp Tole MM-PU65-MM độ dầy tấm 65mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x40 hai đầu tấm vách từ bên trong, 02 CAMLOCK 1 cạnhTấm8 (MM=Mạ mầu) Cột góc (có CAMLOCK, tole ZAM cả 2 mặt, sơn phủ tĩnh điện) Cột góc 3 lớp ZAM1.2/1.5-PU65-ZAM1.2/1.5/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kếtCái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, liên kết bên trong, MM mặt trên tấm nóc dầy 0.6mm Tấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/(1980x964x42), Liên kết lên khung 3 bản Lề INOXbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp6 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn1 3M/USA Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Vận chuyển 3C-SH2700WD2560CL65VN11 1,900,000 1,900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-SH2700WD2560CL65bộ11 4,500,000 4,500,0003CElectric.VN **10** **3C-HUB2700W3780D2640T60**3C-HUB2700W3780D2640T603C-HUB2700W3780D2640T60 11 91,000,000 91,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2700x3780x2640 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2460x3600x2460 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích9.98m2/8.86m2/21.8m3 KT tâm móng (tâm bích đáy)W3560 x D2410 Tải Trọng tính theo tấm sàn Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao sàn C120x120x80x2.2, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.2.0, Bích 270x270;6.0 - 04 lỗ D17 hàn liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóng. HUB 06 Bichbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU.T50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trênTấm4 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.58-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm10 Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Thanh Úp nóc V100x100 bằng tole Mạ mầu (MM) dầy 0.8mmTấm2 Khung nóc tole ZAM1.5, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửaKC-(2500/2000x1052x60) -02 liên kết âm (15x15-Khe âm W30xD32)/ cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inoxbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épC60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp8 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn2 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển 3C-HUB2700W3780D2640T60VN11 2,250,000 2,250,0003M/USA Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-HUB2700W3780D2640T60bộ11 6,400,000 6,400,000 **11** **3C-EB2440W1100D1000 (Vỏ Enclosure, cùng đồ gá trong, làm mát)**3C-EB2440W1100D10003C-EB2440W1100D1000 11 35,000,000 35,000,0003C Electric.VN/ 05 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 80% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 2000Kg/m2 , Mái 400Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)2440x1100x1000(+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm2190x1000x900 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích1.1m2/0.9m2/1.97m3 Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáyKhung bao đáy Đình hình C, dầy 2.5mm mạ nhúng, liền khung sàn, toàn bộ mạ nhúng nóngbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng hoặc ZAM Tấm đáyTấm đáy (03lớp Tole ZAM1.5-PU50-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, bắt 06 bulong xuống khung đáyTấm2 Tấm vách Tấm 3 lớp Tole MM0.6-PU50-MM0.6 , độ dầy tấm 50mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm2 Hệ thống nócNóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 5% (độ dầy tấm lớp dưới 50mm ZAM01-PU50-ZAM01, chứa hộpquạt kép 02 quạt 140x140/900m3/h, lắp trên làm băng Tole ZAM1.5 phủ sơn Outdoor chứa ống thoát khíTấm1 Khung nóc tole ZAM1.2, Mái trên Tole MM0.5 Kích thước khung cửa/cánh cửa/ hộp quạtKC-(2000x1100x60)/ Cánh cửa 1840x964x42 bố trí tăng cứng trong đủ liên kết bắt điều hòa (Cánh trước), hộp thông gió (Cánh sau), Liên kết lên khung 04 bản Lề Inox/ 01 cánh (cửa mở 2 phía trước và sau)bộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực épKhóa kiểu Container CAM/cánh tay đònbộ1 Mạ nhúng nóng/VN Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp3 GE/USA Hệ thống Rack bên trongHệ thống Rack kép phía dưới 20U-23" tải trọng 1500Kg, phía trên Rack 22U-19" tải trong 800Kg, liên kết với đáy băng bulongBộ1 3M/USA Các phụ kiện Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ1 Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt)3C-EB2440W1100D1000VN11 900,000 900,0003CElectric.VN Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-EB2440W1100D1000bộ11 1,500,000 1,500,0003CElectric.VN **12** **3C-HT3200W7210D3780T60**3C-HT3200W7210D3780T603C-HT3200W7210D3780T60 11 180,000,000 180,000,0003C Electric.VN/ 03 YRS Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âmCách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) (01 năm miễn phí) Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% Tải trọng sàn, tải trọng máiSàn 2000Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 Chỉ tiêu an toànChống tháo 100% từ bên ngoài Kích thước bao ngoài (HxWxD)3200x7210x3780 (+_1%) Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm3000x7030x3600 (+_1%) Diện tích/ Diện tích hữu dụng/Thể tích27.25m2/25.4m2/76m3 Kích thưuơcs đường tấm móng (tâm bích)W6960xD3530 Khung bao đáy/khung đáy trong/ Bích đáyKhung bao san C(100x110;3.0-Thiết kế Úp xuống)/ C (110x60;3.0-Dựng nghiêng-11 thanh)/ 08 mặt Bích (300x300; 8.0 - 08 lỗ D17) hàn liền khung sànbộ1 Tải Trọng tính theo tấm sàn/ thép CT3 mạ nhúng nóng/ dùng U đỡ vách cùng độ dầy 3mm cao 50mm. Tấm đáyTấm đáy 3570x870x60 (03 lớp ZAM2.0-PU.T60-ZAM1.5 có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên), Khớp liên kết 15mm Tấm8 Có tính đến gia công khung sàn đạt độ phẳng lắp ráp cao/ chú ý 130Kg một tấm đáy Tấm vách Tấm 3 lớp Tole Mạ mâu-PU.60-Tole mạ mầu đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề nặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng đầu tấm bên trongTấm18 Thiết kế mặt trong và mặt ngoài không có liên kết kim loại Cột góc Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, Cái4 Tấm nócNóc 6 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 3% (độ dầy tấm mái bên trong 70/50, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, Kết cấu : Mạ mâu 0.5-PU70/50-Mạ mầu 0.5Tấm6 Tole mầu ghi tối hơn tấm vách/ Thiết kế cách nhiệt nửa trong và ngoài Kích thước khung cửa/cánh cửa ngoài2200x1100x70/ 2100x1010x50; Lớp trong và lớp ngoài cánh cửa liên kết qua trung gian PVC tránh chuyền nhiệt, trên khung có Zoang P outdoorbộ1 Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép C60x30, có chống cắt, chống nướcbộ1 Kích thước khung cửa/cánh cửa trong2200x1100x70/ 2100x1010x50; Lớp trong và lớp ngoài cánh cửa liên kết qua trung gian PVC tránh chuyền nhiệt , Zoang kin Khíbộ1 Cum khóa tay đẩy 2 chiềuKháo tay đẩy thoát hiểmbộ1 Dùng cho cửa trong Silcone Outdoor, chống tia tử ngoạiSilicon GE N10 hoặc GE168hộp15 GE/USA Cao su non 3MCao su non 3M (cuôn 3000x60x3)cuộn5 3M/USA Khóa số OutdoorKhóa số (4 số) Taiwan Cái1 Các phụ kiện (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong)bộ1 Lắp đặt hoàn thiện tại công trường3C-HT3200W7210D3780T60 11 11,250,000 11,250,0003CElectric.VN Vận chuyển 3C-HT3200W7210D3780T60 11 6,000,000 6,000,0003CElectric.VN **PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER**1Tấm trải sàn Vải PVC chuyên dụng (1800x2350; 1.5/1.2)m211 180,000 180,000 2Khóa số Outdoor Khóa số-4 số TaiwanCái11 250,000 250,000 3Quạt thông gió 3C-F2/140Hộp quạt lắp 02 quạt hút khí ra tổng công suất 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong, bộ21 1,650,000 3,300,000Sanyo denki/ 01 Năm4Thanh gá dọc điều hòa/ Gá ngang trên nócGiá đỡ điều hòa theo trục đứng C70x45;2.5, L2650 tùy chỉnh độ cao, rộng (Tole ZAM 2.5)bộ21 290,000 580,0003C Electric.VN5Con sơn đỡ điều hòa (Tay đỡ)Giá đỡ tùy chỉnh dộ cao (con sơn)1 bộ/ĐH21 80,000 160,0003C Electric.VN6Lồng điều hòaLồng bảo vệ chống thảo từ bên ngoài, có chống nước cho khóa, 720x960x420, làm băng thép hộp mạ 1 bộ/ĐH11 400,000 400,0003C Electric.VN7Cầu thang Shelter1400x785x150, 3.0, mạ nhúng nóng, 02 nối tùy chỉnhbộ11 1,090,000 1,090,0003C Electric.VN8Mái phụ shelterHệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.4mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chăn mái, giá đỡ, độ dốc 5%m211 490,000 490,0003C Electric.VN9Chăn tăng Chân tăng Bích trên 270x270;6.0 , Bích dưới 300x300;6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ.bộ41 790,000 3,160,0003C Electric.VN10Bộ thang cáp trong (có diện tích sử dụng của shelter từ 5-7m2)Thang cáp trong cấu tạo định hình U (44.45x44.45 chuẩn 1U) viền mép tăng cứng và chống cắt dây buộc, lắp kết cấu chữ H bên trong thành shelter, gồm đồ gá lên vách, tải trong hệ thang 200Kgbộ11 2,500,000 2,500,0003C Electric.VN11Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100L200FA2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Cắt lọc sét 200KVA/63A, Điều khiển Quạt DC, Điều khiển điều hoà, phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-04U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 15,800,000 15,800,0003C Electric.VN12Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100L200-2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Cắt lọc sét 200KVA/63A, phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-03U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 11,200,000 11,200,0003C Electric.VN13Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P100-2BBộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 100A, Phân phối 2 hệ BTS, Dạng Rack 19"-03U (Xem chi tiết thiết bị, thiết kế)bộ11 7,600,000 7,600,0003C Electric.VN14OPEN RACK 42U-Khung Omega3C-OR42B-W/ chân 4 cạnh , chuyên dùng cho BTSbộ11 1,800,000 1,800,0003C Electric.VN15Hộp cầu Dao đảo 1 pha 100AHộp cầu dao đảo 1 pha 100Abộ11 1,600,000 1,600,0003C Electric.VN/Vinakip **VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)**1Mã sản phẩm3C-BG1600W2400D1220Y16bộ11 20,160,000 20,160,0003C Electric.VN Khả năng cách nhiệtNóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole Tấm cách âmXốp cách âm chuyên dụng dày 25/40mm, phủ mặt trong Nóc và các cánh cửa Tính an toàn100% chống tháo từ bên ngoài Kích thước bao ngoài HxWxD1600x2400x1220 Kích thước hữu dụng : HxWxD1500x2250x1050 Độ dày tấm nóc (tole mạ mầu, khung bao tole ZAM, sơn phủ tĩnh điện)Tấm mái 3 lớp dày 65/55mm, có hèm liên kết bao quanh âm 50mm đồng thời là khung trên (Mái nghiêng 2 phía) Độ dốc mái; độ kin khít70/55; IP42 Chớp thoáng 2 bên hông của vỏ có lưới bảo vệ, chống côn trùng bên trong (HxWxD)1340x980x40, tole mạ hoặc ZAM phủ sơn tĩnh điện Cửa mở mặt trước và mặt sau Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.6-PU40-MM0.6 Đáy chứa máy nổĐáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông Kích thước sản bê tông bên trong50-100 x 2200 x 1000 Hệ thống khung baoHệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 2mm Chi tiết kỹ thuậtXem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật 2Vân chuyển 3C-BG1600W2400D1220Y16Bộ11 700,000 700,0003C Electric; VN3Lắp đặt 3C-BG1600W2400D1220Y16Bộ11 1,500,000 1,500,0003C Electric; VNdiv>
-
[SHELTER 3C-K2900W5000D3000CL65](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-k2900w5000d3000cl65.html)0,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700WD2760MF60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-sh2700wd2760mf60.html)61.635.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700W2350D3610T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700w2350d3610t60.html)96.600.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-HUB2700W3900D2760MF60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-hub2700w3900d2760mf60.html)98.670.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700WD2560MF60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-sh2700wd2560mf60.html)58.900.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700W2160D2560MF60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700w2160d2560mf60.html)55.700.000,00 ₫
-
[SHELTER: 3C-SH2700WD2640T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700wd2640t60.html)59.400.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-M2700WD2040T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-m2700wd2040t60.html)45.000.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-M2700W2640D2040T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-m2700w2640d2040t60-1823.html)47.500.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-M2700W2640D1500T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-m2700w2640d1500t60.html)44.000.000,00 ₫
-
[SHELTER 3C-SH2700W2160D2640T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700w2160d2640t60.html)51.000.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700W2160D1660T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700w2160d1660t60.html)42.500.000,00 ₫
-
[SHELTER: 3C-SH2700WD2560T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700wd2560t60.html)56.695.000,00 ₫
-
[SHELTER 3C-SH2700WD2560CL60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700wd2560cl60.html)64.700.000,00 ₫
-
[SHELTER HUB : 3C-HUB2700W3780D2640T60](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-hub-3c-hub2700w3780d2640t60.html)91.000.000,00 ₫
-
[Shelter 3C-SH2700WD2560CL65](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/shelter-3c-sh2700wd2560cl65.html)68.700.000,00 ₫
-
[Vỏ Enclosure 3C-EB2440W1100D1000](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/v-enclosure-3c-eb2440w1100d1000.html)31.000.000,00 ₫
-
[Nhà điều hành công trường lưu động 3C-HS2500W6315D3090](http://www.3ce.vn/sanpham/tram-bts-shelter/tram-bts-shelters/nha-dieu-hanh-cong-truong-luu-dong-3c-hs2500w6315d3090.html)100.000.000,00 ₫

Set-Cookie: frontend=kbdrth3earq946a8dd26cq7r93; expires=Fri, 24-Mar-2017 05:18:12 GMT; path=/sanpham; domain=www.3ce.vn; HttpOnly

Connection: keep-alive, close

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache


text:
Thứ sáu, ngày 24/03/2017 - 11:20 (GMT+7)
Bảng giá quảng cáo ANTV
00:24:13
00:22:24
00:13:14
00:15:17
00:25:13
01:04:55
01:06:32
00:12:11
00:12:34
00:12:38
00:13:32
Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng hoạt động từ thiện nhân đạo để lừa đảo
(ANTV) - Thời gian qua, xuất hiện một số kẻ xấu lợi dụng hoạt động từ thiện nhân đạo để lừa đảo, thậm chí truyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước.
Thanh niên Tổng cục Cảnh sát vững vàng một niềm tin
(ANTV) - Tự hào truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Tổng cục Cảnh sát hôm nay luôn phát huy tinh thần “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”.
Trang sách dở dang
(ANTV) - Chỉ vì những phút bồng bột muốn có tiền chơi games, cậu học sinh lớp 9 đã gây ra một vụ án nghiêm trọng, để rồi phải khép lại những giấc mơ ấp ủ...
Cơ quan chủ quản: Truyền hình Công an Nhân dân
Giấy phép số 67/GP - TTĐT, cấp ngày 17/5/2013
Trụ sở Tòa soạn : Số 1 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0692348371, Fax: 0692348380; Email: antvnews@gmail.com, toasoan@antv.gov.vn
Mọi sao chép từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của ANTV.

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Connection: close