text:
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51
lượt xem 123
download
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng, từ nước cống, rác sinh hoạt, phân, chất thải công nghiệp đến các chất thải độc hại như rác y tế. Nếu...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÔN: THỰC HÀNH XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP 1
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền MỤC LỤC PHÂN MỘT: TỔNG QUAN VỀ LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP 1. Ưu điểm của lò đốt nhiệt phân tĩnh 2 cấp. ...................................................................................... 5 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nhiệt phân....................................................6 3. Các giai đoạn của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân...................6 4. cấu tạo lò đốt rác nhiệt phân tĩnh................................................................6 PHẦN HAI: XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ NHIỆT PHÂN TĨNH HAI CẤP I. THÀNH PHẦN, LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG KHÓI THẢI .................................................................................................... 8 II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ:...................................................12 1. Phương pháp xử lý ướt..........................................................................12 2. Phương pháp xử lý khô .........................................................................12 III. TÍNH TOÁN .............................................................................................. 16 Khí (rác + dầu DO).....................................................................................20 THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ...................................................................23 THÁP PHUN RỖNG ..................................................................................28 HẤP PHỤ ....................................................................................................31 TÍNH ỐNG KHÓI....................................................................................... 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................................46 2
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình minh họa về Khu xử lý rác thải y tế bệnh viên 175 ........................................................................................................................... 5 Bảng 1: Thành phần, lưu lượng và nồng độ các chất trong khói thải cần phải xử lý. .9 Bảng 2: So sánh nồng độ chất ô nhiễm với nồng độ quy chuẩn.....................................11 Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải: .........................................................................................13 Bảng 3: Thành phần của rác thải y tế: lò đốt rác chất thải y tế. ....................................16 Bảng 4: Thành phần cháy của dầu DO...............................................................................19 Biểu đồ: Ñöôøng haáp phuï ñaúng nhieät cuûa CO ..........................................................35 3
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng, từ nước cống, rác sinh hoạt, phân, chất thải công nghiệp đến các chất thải độc hại như rác y tế. Nếu ta không có phương pháp đúng đắn để phân huỷ lượng chất thải này thì sẽ gây ô nhiễm môi trường do vượt quá khả năng phân huỷ của tự nhiên. Chất thải rắn y tế (CTRYT) là loại chất thải nguy hại. Trong thành phần CTRYT có các loại chất thải nguy hại như: chất thải lâm sàng nhóm A,B,C,D,E. Các loại chất thải này đặc biệt là chất thải nhiễm khuẩn nhóm A, chất thải phẫu thuật nhóm E có chứa nhiều mầm bệnh, vi khuẩn gây bệnh có thể thâm nhập vào cơ thể con người bằng nhiều con đường và nhiều cách khác nhau. Các vật sắc nhọn như kim tiêm… dễ làm trày xước da, gây nhiễm khuẩn. Đồng thời, trong thành phần chất thải y tế còn có các loại hoá chất và dược phẩm có tính độc hại như: độc tính di truyền, tính ăn mòn da, gây phản ứng, gây nổ. Nguy hiểm hơn các loại trên là chất thải phóng xạ phát sinh từ việc chuẩn bệnh bằng hình ảnh như: chiếu chụp X-quang, trị liệu… Cho đến nay, chôn lấp vẫn là biện pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất đối với nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ưu điểm chính của công nghệ chôn lấp ít tốn kém và có thể xử lý nhiều loại chất thải rắn khác nhau so với công nghệ khác. Tuy nhiên hình thức chôn lấp lại gây ra những hình thức ô nhiễm khác như ô nhiễm nước, mùi hôi, ruồi nhặng, côn trùng…Hơn nữa, công nghệ chôn lấp không thể áp dụng để xử lý triệt để các loại chất thải y tế, độc hại. Ngoài ra trong quá trình đô thị hoá như hiên nay, quỹ đất ngày càng thu hẹp, dẫn đến khó khăn trong việc lựa chọn vị trí làm bãi chôn lấp rác. 4
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Vì vậy, áp dụng một số biện pháp xử lý rác khác song song với chôn lấp là một nhu cầu rất thiết thực. Công nghệ đốt chất thải rắn, một trong những công nghệ thay thế, ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi đặc biệt với loại hình chất thải rắn y tế và độc hại. Công nghệ đốt chất thải rắn sẽ ít tốn kém hơn nếu đi kèm với biện pháp khai thác tận dụng năng lượng phát sinh trong quá trình. 5
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền PHÂN MỘT: TỔNG QUAN VỀ LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP Hình minh họa về Khu xử lý rác thải y tế bệnh viên 175 1. Ưu điểm của lò đốt nhiệt phân tĩnh 2 cấp. - Các quá trình sấy, hoá khí, cháy, đốt cặn than (hắc in) xảy ra ở trong buồng sơ cấp, ít xáo trộn nên giảm được bụi phát sinh rất đáng kể trong khi đốt vì thế ưu điểm hơn hẳn các công nghệ đốt khác. Hiệu quả xử lý chất thải cao nhờ có quá trình kiểm soát được chế độ nhiệt phân tại buồng sơ cấp và quá trình cháy hoàn toàn ở buồng thứ cấp. - Quá trình nhiệt phân trong buồng sơ cấp tiến hành ở nhiệt độ thấp do vậy tăng tuổi thọ của lò đốt do giảm chi phí bảo trì. - So với công nghệ đốt lò quay và đốt tầng sôi thì thời gian của lò nhi ệt phân tĩnh kéo dài hơn, nhưng việc chế tạo, vận hành, bảo trì lò đơn giản hơn. 6
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền -Chính nhờ những ưu điểm nổi bật đó nên ngày nay lò đốt ứng dụng nguyên lý nhiệt phân đang được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới để xử lý chất thải nguy hại. 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân chất thải rắn được mô tả một cách tổng quát như sau: Chất thải Các chất bay hơi (khí gas) + cặn rắn Trong đó: khí gas gồm: CHx, H2, COx, NOx, SOx và hơi nước cặn rắn: carbon cố định + tro 3. Các giai đoạn của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân. Tại buồng sơ cấp: Các quá trình xảy ra gồm: Sấy (bốc hơi nước) phân hủy nhiệt tạo khí gas và cặn cácbon (trong điều kiện thiếu oxy) đốt cháy cặn cácbon thành tro. Tại buồng thứ cấp: Quá trình đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gas trong điều kiện nhiệt độ cao và dư ôxy. 4. cấu tạo lò đốt rác nhiệt phân tĩnh. Lò đốt được chia làm 2 buồng: Buồng đốt chính: Gồm 2 giai đoạn + Giai đoạn 1: Chất thải được sấy khô. + Giai đoạn 2: Cháy và khí hóa. Buồng đốt sau: Gồm 3 giai đoạn + Giai đoạn 3: Phối trộn. + Giai đoạn 4: Cháy ở dạng khí. + Giai đoạn 5: Ôxi hoá hoàn toàn. RTYT nguy hại được đựng trong những túi nhựa PP hoặc PE màu vàng (không được dùng túi PVC để tránh khả năng tạo thành Dioxin trong quá trình 7
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền đốt) theo qui định của Bộ Y tế. Trọng lượng 3-5kg/túi. Nạp RTYT theo mẻ 60 kg/lần, đốt trong 3 giờ. Sau đó có thể mở cửa nạp liệu và tiếp tục cho rác vào đốt liên tục. Tạo áp suất âm trong các buồng đ ốt (0,1 at).Nhiệt trị của rác khô: 1.422 KCal/kg. Tỷ trọng RTYT nguy hại: 0,13 t/m3. Sau khi đốt không có tro hữu cơ, tro vô cơ được đưa ra ngoài theo ca làm việc. Nhiệt độ các buồng đốt được định trước và tự ngừng nạp nhiên liệu đ ốt khi buồng đốt đạt được nhiệt độ cần thiết. Thời gian lưu khí trong buồng cấp II là 2-3 giây. Có hệ thống báo động khi sự cố mất điện, mất nước xảy ra. Tận dụng nhiệt của khí lò - hạ nhiệt độ của khí lò để nâng cao hiệu quả xử lý khí. Khí thải sau xử lý không màu, không mùi đạt tiêu chuẩn môi trường. Vận hành an toàn, vệ sinh và đơn giản. 8
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền PHẦN HAI: XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ NHIỆT PHÂN TĨNH HAI CẤP I. THÀNH PHẦN, LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG KHÓI THẢI Khói thải là sản phẩm của chất thải đưa vào lò đốt. Khói thải lò đốt rác ch ứa những khí thải đặc trưng: -CO: Lượng CO phụ thuộc vào sự điều chỉnh và kiểm soát lò đốt. Lượng CO này có thể khống chế tối thiểu ( gần như hoàn toàn không có) đối với những lò đốt tiên tiến, có sự kiểm soát tốt quá trình cháy. -Bụi: Do các thành phần tro sinh ra từ các quá trình cháy. Nồng độ bụi phụ thuộc nhiều yếu tố như nguyên liệu, chế độ cấp gió, cấu trúc, nhiệt độ lò…Đối với lò đốt hiệu quả cao thì lượng bụi khoảng 550 – 650 mg/m 3. Có thể giảm lượng bụi thải ra môi trường bằng bộ phận lọc. -SO2: Chất thải rắn được sử lý thường chứa ít sulphur. Lượng SO2 tạo ta chủ yếu phụ thuộc nhiên liệu đốt. Hệ thống xử lý theo phương pháp phun ướt có khả năng loại bỏ SO2 cao. -HCl: Lượng HCl phụ thuộc lượng chất thải đem đốt, chủ yếu là lượng PVC trong chất thải. Hệ thống phun ướt có thể loại HCl. 9
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền -NOx: Lượng NOx sinh ra phụ thuộc vào nhiệt độ cháy và thời gian lưu cháy của lò đốt. Thiết bị loại bỏ NOx rất đắt tiền, thường chỉ được lắp đặt ở các lò đốt lớn. Lượng NOx sinh ra từ rác thải y tế thường rất ít. -Dioxin: Đây là những hợp chất hữu cơ có tính độc rất cao.Những lò đốt với nhiệt độ trên 8500C mới đốt được các hợp chất này. Hiệu quả đốt Dioxin phụ thuộc vào các thông số như thời gian lưu cháy, lượng oxy. Khi đạt đuợc các thông số: nhiệt độ 8500C – 11000C, thời gian lưu cháy là 1 giây, lượng oxy trong khí cháy 8 – 12% thì lượng Dioxin còn lại trong khí thải rất thấp. -Kim loại nặng: Hàm lượng kim loại nặng trong khói thải của lò đốt rác y tế rất thấp, dưới giới hạn cho phép và không cần qua xử lý. Thành phần, lưu lượng và nồng độ khí thải Bảng 1: Thành phần, lưu lượng và nồng độ các chất trong khói thải cần phải xử lý. 10
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Khối lượng riêng của khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn: Thành phần n.m3/s mg/n.m3 Kmol/s Bụi 660 9,72.10-4 CO2 0,0218 255331 7,4675.10-4 H2O 0,0167 80248 1,052.10-5 2,252.10-3 SO2 4018 5,757.10-3 NOx 0,129 962364 4,7244.10-5 1,06.10-3 HCl 10295 ρkt = 1,361 kg/n.m3 So sánh nồng độ chất ô nhiễm trong khói thải từ lò đốt rác với quy chuẩn QCVN 02 : 2008/BTNMT, suy ra được các thành phần trong khói thải cần qua xử lý trước khi qua ống khói và thải ra môi trường. Bảng 2: So sánh nồng độ chất ô nhiễm với nồng độ quy chuẩn. Cô n g t h Gi ớ i Thông s ố Đơn v ị ứ c và ký h ạ n ch o h i ệu ho á p h ép m g/ N m 3 1. B ụ i 11 5 m g/ N m 3 2. Axít flohydric HF 2 m g/ N m 3 3. Axít clohydri c HC l 10 0 m g/ N m 3 4. Cacbon m onoxyt CO 1 00 m g/ N m 3 5 . N i t ơ o x yt NO x 25 0 m g/ N m 3 6. Lư u hu ỳnh dioxyt SO2 30 0 m g/ N m 3 7. Thu ỷ ngâ n Hg 0, 5 5 m g/ N m 3 8. C a d i m i Cd 0, 1 6 m g/ N m 3 9 . C hì Pb 1, 2 11
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền 10. T ổng Di oxin/ Furan n g - T E Q/ Nm 3 C 12 H 8 - n* 2, 3 Dioxin Cl n * 0 2 Furan C12 H 8 - CH Ú T H Í C H : n: Số nguyên tử clo. TEQ là t ổ ng đ ộ đ ộ c t ươ ng đươ ng theo 2, 3, 7, 8 -t et raclo dibenzo -p-dioxin d ự a v ào h ệ số đ ộ độ c t ươ ng đươ ng qu ốc t ế (TEFs) , 1969. II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ: Có hai phương pháp xử lý chủ yếu: 1. Phương pháp xử lý ướt Khí thải sau khi ra khỏi buồng đốt được dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt để hạ nhiệt độ, sau đó đi vào vùng bão hòa tháp lọc, dung dịch lỏng được phun trực tiếp vào dòng khí để loại bỏ các chất ô nhiễm như SO2 , HCl,… và các kim loại nặng. Đồng thời khí thải được làm mát, sau đó được hút bằng quạt gió tới ống khói. Hiệu quả xử lý của phương pháp ướt khá cao, trị số ô nhiễm vào môi trường rất thấp, đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên phương pháp này khá phức tạp, chi phí đ ầu tư và vận hành cao. Dung dịch hoá chất sau khi xử lý là nguồn ô nhiễm ở dạng lỏng, cần phải thu gom vào hệ thống xử lý nước thải. 2. Phương pháp xử lý khô Sử dụng hoá chất ở dạng bột (phổ biến là dùng vôi bột) để trung hoà các chất ô nhiễm và túi lọc (lọc sợi hay lọc tĩnh điện) để loại bỏ các muối và bụi. Tr ước khi x ử lý, khói thải được làm mát đến nhiệt độ 170 – 2500 C bằng cách dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt theo nguyên lý trao đổi nhiệt “không khí – khói thải” hoặc “ nước- khí thải” ở giai đoạn này có thể thu hồi nhiệt để sử dụng. Sau đó, phun bột trực tiếp vào dòng khí thải, vôi phần ứng với các khí tạo muối trơ. Các muối cùng với tro và bụi được giữ lại ở bộ lọc 12
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền sau đó xử lý bằng chôn lấp. Phương pháp xử lý khô đơn giản, kinh tế và hiệu quả xử lý khá cao. Tuy nhiên phương pháp này ít sử dụng do chi phí cho hoá chất khá lớn, chi phí cho thiết bị giải nhiệt và các thiết bị phụ. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI: Thiết bi Ống trao đổi Tháp khói Tháp nhiệt hấp phun dạng phụ rỗng Lò đốt ống chùm Khói chứa các chất khí có khả năng gây ô nhiễm phát sinh từ lò đ ốt theo đ ường ống dẫn đi vào hệ thống xử lý. Đầu tiên, luồng khí thải có nhiệt độ cao (khoảng 1000 - 10500) được đưa qua một thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm nhằm giảm nhiệt độ trước khi vào thiết bị xử lý. Ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt (nhiệt độ còn khoảng dưới 1500) khí thải tiếp tục đi vào tháp phun rỗng để xử lý một bụi và một phần các khí độc hại, với dung môi phun vào là nước. Sau đó khí được đưa vào tháp hấp phụ để hấp phụ khí CO ở tháp này lượng khí độc và mùi được giảm một cách đáng kể, cuối cùng thì lượng khí đưa ra ống khói và thải ra ngoài môi trường. • Cấu tạo của tháp phun rỗng: 1. Tấm chắn 13
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền 2. Vòi phun 3. Tấm chắn lỏng 4. Tấm phân phối khí KHÍ RA NU? C VÀO KHÍ VÀO Hình trên là sơ đồ cấu tạo của thùng rửa khí rỗng. Nước được phun từ trên xuống dưới và dòng khí đưa từ dưới lên. Cũng có thể bố trí vòi phun từ 4 phía xung quanh và theo phương ngang của dòng khí. Để dòng khí phân bố đều đặn trên toàn tiết diện ngang của thiết bị người ta bố trí bộ phận phân phối khí ở tiết diện vào của dòng khí. 14
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền • Cấu tạo của tháp giải nhiệt: Loại ống chùm: gồm nhiều ống nhỏ đặt song song tạo thành chùm trong - tháp. Chất tỏa nhiệt đi trong các ống nhỏ còn chất tải nhiệt đi bên ngoài. • Cấu tạo của tháp hấp phụ: Gồm tháp hình trụ, bên trong tháp có chứa vật liệu hấp phụ. Vật liệu hấp phụ là loại vật liệu có diện tích bề mặt lớn do có nhiều lỗ rỗng nên có thể giữ lại chất bẩn bên trong nó. Khí được thổi vào qua lớp vật liệu hấp phụ, tại đây các chất bẩn sẽ bị giữ lại trong các lỗ rỗng của vật liệu hấp phụ, khí sạch tiếp tục đi ra khỏi tháp. 15
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền III. TÍNH TOÁN Các phản ứng đốt cháy: C + O2 = CO2 S + O2 = SO2 5 V2O5 2 P + O2 = P2O5 2 400o C 1 H 2 + O2 = H 2 O 2 1 Ca + O2 = CaO 2 H 2 + Cl 2 = 2 HCl Bảng 3: Thành phần của rác thải y tế: lò đốt rác chất thải y tế. Thành CP HP OP SP NP AP WP phần % 18,4 3,56 17,56 0,08 0,4 10 50 Lượng không khí lí thuyết cần cho quá trình cháy: VO = 0,089.CP + 0, 264.H P − 0,0333.(OP − S P ) = 0, 089.18, 4 + 0, 264.3,56 − 0,0333.(17,56 − 0, 08) = 1, 995( m 3chuân / kgNL) Lượng không ẩm khí lí thuyết cần cho quá trình cháy: 16
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Va = (1 + 0,0016.d ).VO = (1 + 0,0016.25).1,995 = 2,075( m3chuân / kgNL ) Lượng không ẩm thực tế: Vt = α.Va Với α = 1,2 −1,6 hệ số thừa không khí, chọn α = 1,4 → Vt = α .Va = 1,4.2,075 = 2,095(m3chuân / kgNL) Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy: VSO2 = 0,683.10 −2.0,08 = 5,464.10 −4 (m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO trong sản phẩm cháy: VCO = 1,865.10 −2.η.Cp Với η = 0,01 − 0,05 hệ số cháy không hoàn toàn về hóa học và cơ học chọn η = 0,02 → VCO = 1,865.10 −2.0,02.18,4 = 6,863.10 −3 (m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO2 trong sản phẩm cháy: VCO2 = 1,853.10−2.(1 − η ).Cp = 1,853.10 −2.(1 − 0,02).18,4 = 0,334( m3chuân / kgNL) Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy: VH 2O = 0,111. H p + 0, 0124.W p + 0, 0016.d .Vt = 0,111.3,56 + 0, 0124.50 + 0, 0016.25.2, 905 = 1,131( m 3chuân / kgNL) Lượng khí N2 trong sản phẩm cháy: VN 2 = 0,8.10−2. N p + 0,79.Vt = 0,8.10 −2.0, 4 + 0, 79.2,905 = 2, 298( m3chuân / kgNL) Lượ ng khí O2 trong không khí thừa: α = 1,4 hệ số thừa không khí 17
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền VO2 = 0,21.(α − 1).Va = 0,21.(1,4 − 1).2,075 = 0,174( m 3 chuân / kgNL) Lượng sản phẩm cháy tổng cộng: VSPC = VSO2 + VCO + VCO2 + V H 2O + V N 2 + VO2 = 5,464.10 −4 + 6,863.10 −3 + 0,334 + 1,131 + 2,298 + 0,174 = 3,944 Lưu lượng khói ở điều kiện chuẩn: VSPC .B 3,944.7 = 7,669.10 −3 (m 3 / s ) LC = = 3600 3600 Chọn B = 7: tải lượng các chất ô nhiễm trong khói ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ. Lưu lượng khói thải ra ở 1000oC: 7, 669.10 −3.(273 +1000) Lc .(273 +tkhói ) Lt = = = 0.036(m 3 / s ) 273 273 Tải lượng SO2: ρSO = 2,926( kg / m chuân) 3 2 1000.VSO2 . B.ρSO2 1000.5, 464.1O −4 .7.2, 926 = 3,109.10 −3 ( g / s ) M SO2 = = 3600 3600 Nồng độ SO2: 3,109.10 −3 M SO2 C SO2 = .1000 = .1000 = 8,6136(mg / m 3 ) LT 0,036 Tải lượng CO: ρCO = 1,25kg / m chuân 3 1000.VCO . B.ρCO 1000.6,863.10 −3.7.1, 25 M CO = = = 0.017( g / s ) 3600 3600 Nồng độ CO: 18
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền M CO 0,017 CCO = .10000 = .1000 = 472,22(mg / m 3 ) LT 0,036 Tải lượng bụi: 10.α p . B .A M bui = 3600 α = 0,1 −0,85 hệ số tro bay theo khói (chọn α = 0,1 ) Với 10.0,1.10.7 →M bui = = 0,0194( g / s ) 3600 Nồng độ bụi: M bui 0, 0194 Cbui = .1000 = .1000 = 538,89( mg / m 3 ) LT 0, 036 Tải lượng NOx: M NOx = 1, 723.10−3 B1,18 = 1,723.10 −3.71,18 = 0, 0171( kg / h ) = 4, 756.10 −3 ( g / s ) Nồng độ NOx: M NO X 4,756.10 −3 C NO X = .1000 = 1000 =132,1( mg / m 3 ) LT 0,036 Đơn vị nhiên liệu rắn: M NOx = 3, 953.10−8.Q1,18 Bảng 4: Thành phần cháy của dầu DO Thành Cp Hp Op Np Sp Wp Ap phần % 86,3 % 10,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 0,3 % 19
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Lượng không khí khô lí thuyết cần cho quá trình cháy: Vo = 0,089.CP + 0, 264. H P − 0, 0333.(OP − S P ) = 0,089.86,3 + 0, 264.10,5 − 0, 0333.(0, 3 − 0,5) = 10, 459( m 3chuân / kgNL) Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cho quá trình cháy: Va = (1 + 0, 0016.d ).VO = (1 + 0, 0016.25).10, 459 = 10,877( m 3chuân / kgNL) Lư ợng không khí ẩm thực tế: Với α = 1,2 → 1,6 : hệ số thừa không khí .Chọn α = 1,4 → Vt = α .Va = 1,4.10,877 = 15,288(m 3chuân / kgNL) Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy: VSO2 = 0,683.10−2.S P = 0,683.10 −2.0,5 = 3,415.10 −3 ( m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO trong sản phẩm cháy: η = 0,01 −0,05 hệ số cháy không hoàn toàn về cơ học và hóa học .Chọn η = 0,02 VCO = 1,865.10 −2.η.CP = 1,865.10 −2.0,02.86,3 = 0,0322( m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO2 trong sản phẩm cháy: VCO2 = 1,853.10−2.(1 − η ).CP = 1,853.10 −2.(1 − 0,02).86,3 = 1,567( m 3chuân / kgNL ) Lượng khí hơi nước trong sản phẩm cháy: VH 2O = 0,111. H P + 0, 0124.WP + 0, 0016.d .Vt = 0,111.10, 5 + 0, 0124.1,8 + 0, 0016.25.15, 288 = 1, 797( m 3chuân / kgNL) Lượng khí N2 trong sản phẩm cháy: 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải (tt)
0 p | 1016 | 604
-
THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY
22 p | 357 | 152
-
BÀI TẬP 6: MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ BỂ LẮNG SƠ CẤP, BỂ LẮNG THỨ CẤP VÀ BỂ TUYỂN NỔI
21 p | 431 | 141
-
đề tài: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT VỎ HẠT ĐIỀU VỚI CÔNG SUẤT 10KG/H
45 p | 254 | 93
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường - NXB Nông nghiệp
191 p | 183 | 93
-
Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 3) - NXB Khoa học kỹ thuật
184 p | 166 | 83
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 1
131 p | 66 | 38
-
Xử lý khí thải từ các lò thiêu đốt chất thải
4 p | 85 | 36
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 2
109 p | 53 | 32
-
Chọn thiết bị xử lý nước
2 p | 76 | 20
-
Chương 4: Đề xuất phương án và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Chợ Vĩnh Tân
58 p | 34 | 14
-
Thiết kế bài giảng địa lý 6 part 10
17 p | 41 | 9
-
Đề thi kết thúc học phần môn Công nghệ xử lý nước thải - ĐH Dân Lập Văn Lang
2 p | 35 | 5
-
Xây dựng mối quan hệ lượng mưa thời gian mưa tần suất (DDF) để tính toán mưa tiêu thiết kế cho vùng đồng bằng Bắc Bộ - TS. Nguyễn Tuấn Anh
7 p | 23 | 3
-
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng thiết bị kỵ khí dạng vách ngăn
7 p | 8 | 2
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2
83 p | 5 | 2
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1
127 p | 4 | 1

markdown:
# ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51
lượt xem 123
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2012/20120713/chipbia/80x100/5171342171976.jpg)
##
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng, từ nước cống, rác sinh hoạt, phân, chất thải công nghiệp đến các chất thải độc hại như rác y tế. Nếu...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÔN: THỰC HÀNH XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP 1
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền MỤC LỤC PHÂN MỘT: TỔNG QUAN VỀ LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP 1. Ưu điểm của lò đốt nhiệt phân tĩnh 2 cấp. ...................................................................................... 5 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nhiệt phân....................................................6 3. Các giai đoạn của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân...................6 4. cấu tạo lò đốt rác nhiệt phân tĩnh................................................................6 PHẦN HAI: XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ NHIỆT PHÂN TĨNH HAI CẤP I. THÀNH PHẦN, LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG KHÓI THẢI .................................................................................................... 8 II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ:...................................................12 1. Phương pháp xử lý ướt..........................................................................12 2. Phương pháp xử lý khô .........................................................................12 III. TÍNH TOÁN .............................................................................................. 16 Khí (rác + dầu DO).....................................................................................20 THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ...................................................................23 THÁP PHUN RỖNG ..................................................................................28 HẤP PHỤ ....................................................................................................31 TÍNH ỐNG KHÓI....................................................................................... 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................................46 2
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình minh họa về Khu xử lý rác thải y tế bệnh viên 175 ........................................................................................................................... 5 Bảng 1: Thành phần, lưu lượng và nồng độ các chất trong khói thải cần phải xử lý. .9 Bảng 2: So sánh nồng độ chất ô nhiễm với nồng độ quy chuẩn.....................................11 Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải: .........................................................................................13 Bảng 3: Thành phần của rác thải y tế: lò đốt rác chất thải y tế. ....................................16 Bảng 4: Thành phần cháy của dầu DO...............................................................................19 Biểu đồ: Ñöôøng haáp phuï ñaúng nhieät cuûa CO ..........................................................35 3
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau sinh từ các hoạt động của con người có xu hướng tăng lên về số lượng, từ nước cống, rác sinh hoạt, phân, chất thải công nghiệp đến các chất thải độc hại như rác y tế. Nếu ta không có phương pháp đúng đắn để phân huỷ lượng chất thải này thì sẽ gây ô nhiễm môi trường do vượt quá khả năng phân huỷ của tự nhiên. Chất thải rắn y tế (CTRYT) là loại chất thải nguy hại. Trong thành phần CTRYT có các loại chất thải nguy hại như: chất thải lâm sàng nhóm A,B,C,D,E. Các loại chất thải này đặc biệt là chất thải nhiễm khuẩn nhóm A, chất thải phẫu thuật nhóm E có chứa nhiều mầm bệnh, vi khuẩn gây bệnh có thể thâm nhập vào cơ thể con người bằng nhiều con đường và nhiều cách khác nhau. Các vật sắc nhọn như kim tiêm… dễ làm trày xước da, gây nhiễm khuẩn. Đồng thời, trong thành phần chất thải y tế còn có các loại hoá chất và dược phẩm có tính độc hại như: độc tính di truyền, tính ăn mòn da, gây phản ứng, gây nổ. Nguy hiểm hơn các loại trên là chất thải phóng xạ phát sinh từ việc chuẩn bệnh bằng hình ảnh như: chiếu chụp X-quang, trị liệu… Cho đến nay, chôn lấp vẫn là biện pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất đối với nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ưu điểm chính của công nghệ chôn lấp ít tốn kém và có thể xử lý nhiều loại chất thải rắn khác nhau so với công nghệ khác. Tuy nhiên hình thức chôn lấp lại gây ra những hình thức ô nhiễm khác như ô nhiễm nước, mùi hôi, ruồi nhặng, côn trùng…Hơn nữa, công nghệ chôn lấp không thể áp dụng để xử lý triệt để các loại chất thải y tế, độc hại. Ngoài ra trong quá trình đô thị hoá như hiên nay, quỹ đất ngày càng thu hẹp, dẫn đến khó khăn trong việc lựa chọn vị trí làm bãi chôn lấp rác. 4
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Vì vậy, áp dụng một số biện pháp xử lý rác khác song song với chôn lấp là một nhu cầu rất thiết thực. Công nghệ đốt chất thải rắn, một trong những công nghệ thay thế, ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi đặc biệt với loại hình chất thải rắn y tế và độc hại. Công nghệ đốt chất thải rắn sẽ ít tốn kém hơn nếu đi kèm với biện pháp khai thác tận dụng năng lượng phát sinh trong quá trình. 5
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền PHÂN MỘT: TỔNG QUAN VỀ LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP Hình minh họa về Khu xử lý rác thải y tế bệnh viên 175 1. Ưu điểm của lò đốt nhiệt phân tĩnh 2 cấp. - Các quá trình sấy, hoá khí, cháy, đốt cặn than (hắc in) xảy ra ở trong buồng sơ cấp, ít xáo trộn nên giảm được bụi phát sinh rất đáng kể trong khi đốt vì thế ưu điểm hơn hẳn các công nghệ đốt khác. Hiệu quả xử lý chất thải cao nhờ có quá trình kiểm soát được chế độ nhiệt phân tại buồng sơ cấp và quá trình cháy hoàn toàn ở buồng thứ cấp. - Quá trình nhiệt phân trong buồng sơ cấp tiến hành ở nhiệt độ thấp do vậy tăng tuổi thọ của lò đốt do giảm chi phí bảo trì. - So với công nghệ đốt lò quay và đốt tầng sôi thì thời gian của lò nhi ệt phân tĩnh kéo dài hơn, nhưng việc chế tạo, vận hành, bảo trì lò đơn giản hơn. 6
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền -Chính nhờ những ưu điểm nổi bật đó nên ngày nay lò đốt ứng dụng nguyên lý nhiệt phân đang được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới để xử lý chất thải nguy hại. 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân chất thải rắn được mô tả một cách tổng quát như sau: Chất thải Các chất bay hơi (khí gas) + cặn rắn Trong đó: khí gas gồm: CHx, H2, COx, NOx, SOx và hơi nước cặn rắn: carbon cố định + tro 3. Các giai đoạn của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân. Tại buồng sơ cấp: Các quá trình xảy ra gồm: Sấy (bốc hơi nước) phân hủy nhiệt tạo khí gas và cặn cácbon (trong điều kiện thiếu oxy) đốt cháy cặn cácbon thành tro. Tại buồng thứ cấp: Quá trình đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gas trong điều kiện nhiệt độ cao và dư ôxy. 4. cấu tạo lò đốt rác nhiệt phân tĩnh. Lò đốt được chia làm 2 buồng: Buồng đốt chính: Gồm 2 giai đoạn + Giai đoạn 1: Chất thải được sấy khô. + Giai đoạn 2: Cháy và khí hóa. Buồng đốt sau: Gồm 3 giai đoạn + Giai đoạn 3: Phối trộn. + Giai đoạn 4: Cháy ở dạng khí. + Giai đoạn 5: Ôxi hoá hoàn toàn. RTYT nguy hại được đựng trong những túi nhựa PP hoặc PE màu vàng (không được dùng túi PVC để tránh khả năng tạo thành Dioxin trong quá trình 7
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền đốt) theo qui định của Bộ Y tế. Trọng lượng 3-5kg/túi. Nạp RTYT theo mẻ 60 kg/lần, đốt trong 3 giờ. Sau đó có thể mở cửa nạp liệu và tiếp tục cho rác vào đốt liên tục. Tạo áp suất âm trong các buồng đ ốt (0,1 at).Nhiệt trị của rác khô: 1.422 KCal/kg. Tỷ trọng RTYT nguy hại: 0,13 t/m3. Sau khi đốt không có tro hữu cơ, tro vô cơ được đưa ra ngoài theo ca làm việc. Nhiệt độ các buồng đốt được định trước và tự ngừng nạp nhiên liệu đ ốt khi buồng đốt đạt được nhiệt độ cần thiết. Thời gian lưu khí trong buồng cấp II là 2-3 giây. Có hệ thống báo động khi sự cố mất điện, mất nước xảy ra. Tận dụng nhiệt của khí lò - hạ nhiệt độ của khí lò để nâng cao hiệu quả xử lý khí. Khí thải sau xử lý không màu, không mùi đạt tiêu chuẩn môi trường. Vận hành an toàn, vệ sinh và đơn giản. 8
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền PHẦN HAI: XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ NHIỆT PHÂN TĨNH HAI CẤP I. THÀNH PHẦN, LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG KHÓI THẢI Khói thải là sản phẩm của chất thải đưa vào lò đốt. Khói thải lò đốt rác ch ứa những khí thải đặc trưng: -CO: Lượng CO phụ thuộc vào sự điều chỉnh và kiểm soát lò đốt. Lượng CO này có thể khống chế tối thiểu ( gần như hoàn toàn không có) đối với những lò đốt tiên tiến, có sự kiểm soát tốt quá trình cháy. -Bụi: Do các thành phần tro sinh ra từ các quá trình cháy. Nồng độ bụi phụ thuộc nhiều yếu tố như nguyên liệu, chế độ cấp gió, cấu trúc, nhiệt độ lò…Đối với lò đốt hiệu quả cao thì lượng bụi khoảng 550 – 650 mg/m 3. Có thể giảm lượng bụi thải ra môi trường bằng bộ phận lọc. -SO2: Chất thải rắn được sử lý thường chứa ít sulphur. Lượng SO2 tạo ta chủ yếu phụ thuộc nhiên liệu đốt. Hệ thống xử lý theo phương pháp phun ướt có khả năng loại bỏ SO2 cao. -HCl: Lượng HCl phụ thuộc lượng chất thải đem đốt, chủ yếu là lượng PVC trong chất thải. Hệ thống phun ướt có thể loại HCl. 9
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền -NOx: Lượng NOx sinh ra phụ thuộc vào nhiệt độ cháy và thời gian lưu cháy của lò đốt. Thiết bị loại bỏ NOx rất đắt tiền, thường chỉ được lắp đặt ở các lò đốt lớn. Lượng NOx sinh ra từ rác thải y tế thường rất ít. -Dioxin: Đây là những hợp chất hữu cơ có tính độc rất cao.Những lò đốt với nhiệt độ trên 8500C mới đốt được các hợp chất này. Hiệu quả đốt Dioxin phụ thuộc vào các thông số như thời gian lưu cháy, lượng oxy. Khi đạt đuợc các thông số: nhiệt độ 8500C – 11000C, thời gian lưu cháy là 1 giây, lượng oxy trong khí cháy 8 – 12% thì lượng Dioxin còn lại trong khí thải rất thấp. -Kim loại nặng: Hàm lượng kim loại nặng trong khói thải của lò đốt rác y tế rất thấp, dưới giới hạn cho phép và không cần qua xử lý. Thành phần, lưu lượng và nồng độ khí thải Bảng 1: Thành phần, lưu lượng và nồng độ các chất trong khói thải cần phải xử lý. 10
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Khối lượng riêng của khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn: Thành phần n.m3/s mg/n.m3 Kmol/s Bụi 660 9,72.10-4 CO2 0,0218 255331 7,4675.10-4 H2O 0,0167 80248 1,052.10-5 2,252.10-3 SO2 4018 5,757.10-3 NOx 0,129 962364 4,7244.10-5 1,06.10-3 HCl 10295 ρkt = 1,361 kg/n.m3 So sánh nồng độ chất ô nhiễm trong khói thải từ lò đốt rác với quy chuẩn QCVN 02 : 2008/BTNMT, suy ra được các thành phần trong khói thải cần qua xử lý trước khi qua ống khói và thải ra môi trường. Bảng 2: So sánh nồng độ chất ô nhiễm với nồng độ quy chuẩn. Cô n g t h Gi ớ i Thông s ố Đơn v ị ứ c và ký h ạ n ch o h i ệu ho á p h ép m g/ N m 3 1. B ụ i 11 5 m g/ N m 3 2. Axít flohydric HF 2 m g/ N m 3 3. Axít clohydri c HC l 10 0 m g/ N m 3 4. Cacbon m onoxyt CO 1 00 m g/ N m 3 5 . N i t ơ o x yt NO x 25 0 m g/ N m 3 6. Lư u hu ỳnh dioxyt SO2 30 0 m g/ N m 3 7. Thu ỷ ngâ n Hg 0, 5 5 m g/ N m 3 8. C a d i m i Cd 0, 1 6 m g/ N m 3 9 . C hì Pb 1, 2 11
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền 10. T ổng Di oxin/ Furan n g - T E Q/ Nm 3 C 12 H 8 - n* 2, 3 Dioxin Cl n * 0 2 Furan C12 H 8 - CH Ú T H Í C H : n: Số nguyên tử clo. TEQ là t ổ ng đ ộ đ ộ c t ươ ng đươ ng theo 2, 3, 7, 8 -t et raclo dibenzo -p-dioxin d ự a v ào h ệ số đ ộ độ c t ươ ng đươ ng qu ốc t ế (TEFs) , 1969. II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ: Có hai phương pháp xử lý chủ yếu: 1. Phương pháp xử lý ướt Khí thải sau khi ra khỏi buồng đốt được dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt để hạ nhiệt độ, sau đó đi vào vùng bão hòa tháp lọc, dung dịch lỏng được phun trực tiếp vào dòng khí để loại bỏ các chất ô nhiễm như SO2 , HCl,… và các kim loại nặng. Đồng thời khí thải được làm mát, sau đó được hút bằng quạt gió tới ống khói. Hiệu quả xử lý của phương pháp ướt khá cao, trị số ô nhiễm vào môi trường rất thấp, đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên phương pháp này khá phức tạp, chi phí đ ầu tư và vận hành cao. Dung dịch hoá chất sau khi xử lý là nguồn ô nhiễm ở dạng lỏng, cần phải thu gom vào hệ thống xử lý nước thải. 2. Phương pháp xử lý khô Sử dụng hoá chất ở dạng bột (phổ biến là dùng vôi bột) để trung hoà các chất ô nhiễm và túi lọc (lọc sợi hay lọc tĩnh điện) để loại bỏ các muối và bụi. Tr ước khi x ử lý, khói thải được làm mát đến nhiệt độ 170 – 2500 C bằng cách dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt theo nguyên lý trao đổi nhiệt “không khí – khói thải” hoặc “ nước- khí thải” ở giai đoạn này có thể thu hồi nhiệt để sử dụng. Sau đó, phun bột trực tiếp vào dòng khí thải, vôi phần ứng với các khí tạo muối trơ. Các muối cùng với tro và bụi được giữ lại ở bộ lọc 12
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền sau đó xử lý bằng chôn lấp. Phương pháp xử lý khô đơn giản, kinh tế và hiệu quả xử lý khá cao. Tuy nhiên phương pháp này ít sử dụng do chi phí cho hoá chất khá lớn, chi phí cho thiết bị giải nhiệt và các thiết bị phụ. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI: Thiết bi Ống trao đổi Tháp khói Tháp nhiệt hấp phun dạng phụ rỗng Lò đốt ống chùm Khói chứa các chất khí có khả năng gây ô nhiễm phát sinh từ lò đ ốt theo đ ường ống dẫn đi vào hệ thống xử lý. Đầu tiên, luồng khí thải có nhiệt độ cao (khoảng 1000 - 10500) được đưa qua một thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm nhằm giảm nhiệt độ trước khi vào thiết bị xử lý. Ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt (nhiệt độ còn khoảng dưới 1500) khí thải tiếp tục đi vào tháp phun rỗng để xử lý một bụi và một phần các khí độc hại, với dung môi phun vào là nước. Sau đó khí được đưa vào tháp hấp phụ để hấp phụ khí CO ở tháp này lượng khí độc và mùi được giảm một cách đáng kể, cuối cùng thì lượng khí đưa ra ống khói và thải ra ngoài môi trường. • Cấu tạo của tháp phun rỗng: 1. Tấm chắn 13
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền 2. Vòi phun 3. Tấm chắn lỏng 4. Tấm phân phối khí KHÍ RA NU? C VÀO KHÍ VÀO Hình trên là sơ đồ cấu tạo của thùng rửa khí rỗng. Nước được phun từ trên xuống dưới và dòng khí đưa từ dưới lên. Cũng có thể bố trí vòi phun từ 4 phía xung quanh và theo phương ngang của dòng khí. Để dòng khí phân bố đều đặn trên toàn tiết diện ngang của thiết bị người ta bố trí bộ phận phân phối khí ở tiết diện vào của dòng khí. 14
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền • Cấu tạo của tháp giải nhiệt: Loại ống chùm: gồm nhiều ống nhỏ đặt song song tạo thành chùm trong - tháp. Chất tỏa nhiệt đi trong các ống nhỏ còn chất tải nhiệt đi bên ngoài. • Cấu tạo của tháp hấp phụ: Gồm tháp hình trụ, bên trong tháp có chứa vật liệu hấp phụ. Vật liệu hấp phụ là loại vật liệu có diện tích bề mặt lớn do có nhiều lỗ rỗng nên có thể giữ lại chất bẩn bên trong nó. Khí được thổi vào qua lớp vật liệu hấp phụ, tại đây các chất bẩn sẽ bị giữ lại trong các lỗ rỗng của vật liệu hấp phụ, khí sạch tiếp tục đi ra khỏi tháp. 15
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền III. TÍNH TOÁN Các phản ứng đốt cháy: C + O2 = CO2 S + O2 = SO2 5 V2O5 2 P + O2 = P2O5 2 400o C 1 H 2 + O2 = H 2 O 2 1 Ca + O2 = CaO 2 H 2 + Cl 2 = 2 HCl Bảng 3: Thành phần của rác thải y tế: lò đốt rác chất thải y tế. Thành CP HP OP SP NP AP WP phần % 18,4 3,56 17,56 0,08 0,4 10 50 Lượng không khí lí thuyết cần cho quá trình cháy: VO = 0,089.CP + 0, 264.H P − 0,0333.(OP − S P ) = 0, 089.18, 4 + 0, 264.3,56 − 0,0333.(17,56 − 0, 08) = 1, 995( m 3chuân / kgNL) Lượng không ẩm khí lí thuyết cần cho quá trình cháy: 16
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Va = (1 + 0,0016.d ).VO = (1 + 0,0016.25).1,995 = 2,075( m3chuân / kgNL ) Lượng không ẩm thực tế: Vt = α.Va Với α = 1,2 −1,6 hệ số thừa không khí, chọn α = 1,4 → Vt = α .Va = 1,4.2,075 = 2,095(m3chuân / kgNL) Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy: VSO2 = 0,683.10 −2.0,08 = 5,464.10 −4 (m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO trong sản phẩm cháy: VCO = 1,865.10 −2.η.Cp Với η = 0,01 − 0,05 hệ số cháy không hoàn toàn về hóa học và cơ học chọn η = 0,02 → VCO = 1,865.10 −2.0,02.18,4 = 6,863.10 −3 (m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO2 trong sản phẩm cháy: VCO2 = 1,853.10−2.(1 − η ).Cp = 1,853.10 −2.(1 − 0,02).18,4 = 0,334( m3chuân / kgNL) Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy: VH 2O = 0,111. H p + 0, 0124.W p + 0, 0016.d .Vt = 0,111.3,56 + 0, 0124.50 + 0, 0016.25.2, 905 = 1,131( m 3chuân / kgNL) Lượng khí N2 trong sản phẩm cháy: VN 2 = 0,8.10−2. N p + 0,79.Vt = 0,8.10 −2.0, 4 + 0, 79.2,905 = 2, 298( m3chuân / kgNL) Lượ ng khí O2 trong không khí thừa: α = 1,4 hệ số thừa không khí 17
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền VO2 = 0,21.(α − 1).Va = 0,21.(1,4 − 1).2,075 = 0,174( m 3 chuân / kgNL) Lượng sản phẩm cháy tổng cộng: VSPC = VSO2 + VCO + VCO2 + V H 2O + V N 2 + VO2 = 5,464.10 −4 + 6,863.10 −3 + 0,334 + 1,131 + 2,298 + 0,174 = 3,944 Lưu lượng khói ở điều kiện chuẩn: VSPC .B 3,944.7 = 7,669.10 −3 (m 3 / s ) LC = = 3600 3600 Chọn B = 7: tải lượng các chất ô nhiễm trong khói ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ. Lưu lượng khói thải ra ở 1000oC: 7, 669.10 −3.(273 +1000) Lc .(273 +tkhói ) Lt = = = 0.036(m 3 / s ) 273 273 Tải lượng SO2: ρSO = 2,926( kg / m chuân) 3 2 1000.VSO2 . B.ρSO2 1000.5, 464.1O −4 .7.2, 926 = 3,109.10 −3 ( g / s ) M SO2 = = 3600 3600 Nồng độ SO2: 3,109.10 −3 M SO2 C SO2 = .1000 = .1000 = 8,6136(mg / m 3 ) LT 0,036 Tải lượng CO: ρCO = 1,25kg / m chuân 3 1000.VCO . B.ρCO 1000.6,863.10 −3.7.1, 25 M CO = = = 0.017( g / s ) 3600 3600 Nồng độ CO: 18
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền M CO 0,017 CCO = .10000 = .1000 = 472,22(mg / m 3 ) LT 0,036 Tải lượng bụi: 10.α p . B .A M bui = 3600 α = 0,1 −0,85 hệ số tro bay theo khói (chọn α = 0,1 ) Với 10.0,1.10.7 →M bui = = 0,0194( g / s ) 3600 Nồng độ bụi: M bui 0, 0194 Cbui = .1000 = .1000 = 538,89( mg / m 3 ) LT 0, 036 Tải lượng NOx: M NOx = 1, 723.10−3 B1,18 = 1,723.10 −3.71,18 = 0, 0171( kg / h ) = 4, 756.10 −3 ( g / s ) Nồng độ NOx: M NO X 4,756.10 −3 C NO X = .1000 = 1000 =132,1( mg / m 3 ) LT 0,036 Đơn vị nhiên liệu rắn: M NOx = 3, 953.10−8.Q1,18 Bảng 4: Thành phần cháy của dầu DO Thành Cp Hp Op Np Sp Wp Ap phần % 86,3 % 10,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 0,3 % 19
- Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền Lượng không khí khô lí thuyết cần cho quá trình cháy: Vo = 0,089.CP + 0, 264. H P − 0, 0333.(OP − S P ) = 0,089.86,3 + 0, 264.10,5 − 0, 0333.(0, 3 − 0,5) = 10, 459( m 3chuân / kgNL) Lượng không khí ẩm lí thuyết cần cho quá trình cháy: Va = (1 + 0, 0016.d ).VO = (1 + 0, 0016.25).10, 459 = 10,877( m 3chuân / kgNL) Lư ợng không khí ẩm thực tế: Với α = 1,2 → 1,6 : hệ số thừa không khí .Chọn α = 1,4 → Vt = α .Va = 1,4.10,877 = 15,288(m 3chuân / kgNL) Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy: VSO2 = 0,683.10−2.S P = 0,683.10 −2.0,5 = 3,415.10 −3 ( m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO trong sản phẩm cháy: η = 0,01 −0,05 hệ số cháy không hoàn toàn về cơ học và hóa học .Chọn η = 0,02 VCO = 1,865.10 −2.η.CP = 1,865.10 −2.0,02.86,3 = 0,0322( m 3chuân / kgNL) Lượng khí CO2 trong sản phẩm cháy: VCO2 = 1,853.10−2.(1 − η ).CP = 1,853.10 −2.(1 − 0,02).86,3 = 1,567( m 3chuân / kgNL ) Lượng khí hơi nước trong sản phẩm cháy: VH 2O = 0,111. H P + 0, 0124.WP + 0, 0016.d .Vt = 0,111.10, 5 + 0, 0124.1,8 + 0, 0016.25.15, 288 = 1, 797( m 3chuân / kgNL) Lượng khí N2 trong sản phẩm cháy: 20
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải (tt)
0 p |
1016 |
604
-
THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY
22 p |
357 |
152
-
BÀI TẬP 6: MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ BỂ LẮNG SƠ CẤP, BỂ LẮNG THỨ CẤP VÀ BỂ TUYỂN NỔI
21 p |
431 |
141
-
đề tài: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT VỎ HẠT ĐIỀU VỚI CÔNG SUẤT 10KG/H
45 p |
254 |
93
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường - NXB Nông nghiệp
191 p |
183 |
93
-
Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 3) - NXB Khoa học kỹ thuật
184 p |
166 |
83
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 1
131 p |
66 |
38
-
Xử lý khí thải từ các lò thiêu đốt chất thải
4 p |
85 |
36
-
Ebook Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải: Phần 2
109 p |
53 |
32
-
Chọn thiết bị xử lý nước
2 p |
76 |
20
-
Chương 4: Đề xuất phương án và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Chợ Vĩnh Tân
58 p |
34 |
14
-
Thiết kế bài giảng địa lý 6 part 10
17 p |
41 |
9
-
Đề thi kết thúc học phần môn Công nghệ xử lý nước thải - ĐH Dân Lập Văn Lang
2 p |
35 |
5
-
Xây dựng mối quan hệ lượng mưa thời gian mưa tần suất (DDF) để tính toán mưa tiêu thiết kế cho vùng đồng bằng Bắc Bộ - TS. Nguyễn Tuấn Anh
7 p |
23 |
3
-
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng thiết bị kỵ khí dạng vách ngăn
7 p |
8 |
2
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2
83 p |
5 |
2
-
Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1
127 p |
4 |
1

Set-Cookie: TLDEVNamespace=9an7nsp8i34cmoimsjofgkhb76; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)


text:
Phối màu tạo ra hiệu ứng
Chia sẻ: Lê Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5
lượt xem 22
download
Phối màu tạo ra hiệu ứng
Màu sắc quả là 01 thế giới đa dạng, bạn có thể tạo ra rất dễ dàng hàng tỷ màu sắc nhưng tựu trung sự phối hợp để tạo ra hiệu ứng cũng chỉ gói gọn trong 24 khái niệm phối màu cơ bản
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Phối màu tạo ra hiệu ứng
- PHỐI MÀU TẠO RA HIỆU ỨNG Màu sắc quả là 01 thế giới đa dạng, bạn có thể tạo ra rất dễ dàng hàng tỷ sắc màu nhưng tựu trung sự phối hợp để tạo ra hiệu ứng (có thể) cũng chỉ gói gọn trong 24 khái niệm phối màu cơ bản dưới đây: 1/ Khoẻ mạnh POWERFUL Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng khoẻ mạnh, sôi động thì phải kết hợp với màu đỏ. Chủ đề chính của một bức tranh, một tấm hình kết hợp với màu đỏ sẽ luôn gây sự chú ý. Màu có hiệu ứng khoẻ mạnh tạo ngay cho người xem tình cảm yêu hoặc ghét rõ rệt. Vì vậy hiệu ứng khoẻ mạnh sẽ làm tăng tình cảm của chúng ta với chủ đề chính. Trong lãnh vực quảng cáo, hiệu ứng khoẻ mạnh của màu sắc rất cần để chuyển tải những chủ đề chính đến 2/ Đầm ấm RICH Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng đầm ấm, dồi dào, tráng lệ thì phải luôn kết hợp với màu tối. Chẳng hạn nét thâm trầm sâu lắng thể hiện qua màu đỏ huyết dụ là sự phối hợp giữa màu đen và màu đỏ. Thêm màu xanh lá cây đậm và màu vàng sậm sẽ tạo ra sự dồi dào, sung túc. Những nét sậm này lại tạo ra sự xa hoa, lộng lẫy… Nếu dùng hiệu ứng này để thiết kế vải sợi thì sẽ cho ra những xấp tơ lụa có dáng vẻ quý phái và sang trọng. 3/ Lãng mạn ROMANTIC Màu hồng tạo ra nét lãng mạn. Màu hồng được tạo ra từ việc kết hợp màu trắng với màu đỏ. Cũng như màu đỏ, màu hồng gây sự chú ý và tạo ra sự sôi nổi nhưng nhẹ nhàng và êm ái hơn. Muốn tạo hiệu ứng lãng mạn thì kết hợp màu hồng với những màu tương đồng và dùng thêm độ sáng tối. Dùng màu hồng để tạo ra thiệp chúc mừng thì thật tinh tế và trang nhã. Cũng với hiệu ứng lãng mạn mà hoa hồng luôn tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. 4/ Sinh động VITAL Hiệu ứng sinh động và nhiệt thành được làm rõ nét trong thiết kế và đồ hoạ bằng cách dùng màu một cách bình thường nhưng phải biết tạo ra nét chấm phá. Ví dụ như ở hình dưới đây: màu đen dùng làm nền cho bức ảnh, màu đỏ cam là trung tâm gây chú ý. Thêm hiệu ứng ánh sáng sẽ làm màu đỏ cam lôi cuốn hơn 5/ Bụi đất EARTHLY Hiệu ứng bụi đất thường dùng màu sậm. Màu đỏ cam đậm hay gọi là màu đất có một nét “bụi” Khi dùng với màu trắng nó tạo ra sự chói chang, rực rỡ. Hiệu ứng màu bụi đất tạo ra một nét trầm lắng, vô tư làm người xem như được thư giãn. Màu đất thường dùng trang trí nội thất để gợi lên trong chúng ta khung cảnh của những vùng hoang mạc hay cao nguyên đất đỏ nào đó. 6/Thân thiện FRIENDLY Muốn phối màu tạo ra nét thân thiện, nhiệt tình chúng ta nên dùng màu cam. Màu cam và những màu tương đồng của nó đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Vì thế, sắc cam thường dùng để tô điểm cho những món ăn nhanh trong nhà hàng. Nó làm chúng ta có cảm giác món ăn ngon. Màu cam còn dùng trong các dụng cụ cứu hộ như áo phao…vì màu cam của áo sẽ nổi bật trên nền
- biển xanh. 21 7/ Ôn Hoà SOFT Màu sáng với độ tương phản cao thường phù hợp với việc phối ra màu sắc với hiệu ứng ôn hoà. Màu hồng quả đào trong bảng màu tạo ra nét ôn hoà, trang nhã và ngọt ngào. Chính vì vậy mà trong nhà hàng và các tiệm bán thời trang thường dùng màu sắc này. Khi phối hợp với màu tím nhạt và màu xanh nó sẽ làm sáng dịu khung cảnh. Dùng những màu sắc này để trang trí nhà cũng rất phù hợp. Màu sắc ôn hoà sẽ tạo ra cảm giác ngọt ngào, êm ái 8/ Đón chào WELCOMING Màu vàng cam hay màu hổ phách đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Chính vì vậy chúng gây sự chú ý như mời gọi và đón chào người xem. Thật vậy, trong cuộc sống, màu của những đồ vật bằng vàng đã nói lên sự quyến rũ, mời gọi của nó. Nếu kết hợp với màu sáng của pha lê sẽ tạo ra một nét đẹp tuyệt vời. Màu vàng cam và màu tương đồng rất phù hợp với không khí lễ hội. Trong các đám cưới Á đông không thể thiếu sắc màu này. 9/ Chuyển động MOVING Những màu sắc sáng phối hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động. Tuy nhiên nên lấy màu vàng làm trung tâm, vì màu vàng như ánh sáng mặt trời, tạo ra hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh. Khi thêm màu trắng vào màu vàng, mức độ toả sáng càng tăng lên. Nếu phối màu tương phản cao, màu vàng có thể kết hợp với màu tím. Ngoài ra màu vàng và những màu tương đồng sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động cho khoảng không gian chung quanh. 10/ Thanh lịch ELEGANT Để có hiệu ứng thanh lịch chỉ nên phối những màu nhẹ với nhau. Chẳng hạn như màu vàng nhạt phối hợp với màu trắng cho ra màu vàng kem. Trong thời trang, các chất liệu vải; tơ lụa; len; nhung dùng màu kem sẽ tạo được một ấn tượng thoải mái và thanh lịch. 11/ Theo mốt TRENDY Cái gì là mốt của hôm nay có thể là bình thường ở ngày mai. Muốn tạo ra hiệu ứng hợp thời trang nên dùng màu tạo ấn tượng trẻ trung. Màu lục nhạt là một màu dễ gây ấn tượng trẻ trung và nổi bật. Màu lục nhạt phối với những màu sáng tương đồng được dùng nhiều trong thời trang. Ngoài ra để tô điểm có thể dùng kèm với màu đỏ cam nhạt và màu tím. 12/ Tươi mát FRESH Hiệu ứng tươi mát, trong lành trong phối màu là sự cân bằng của màu xanh, vàng và xanh lá. Màu xanh lá là một màu yếu nên có thể phối hợp với một phần của màu đỏ để tạo thêm sinh khí cho ảnh.
- Tuy nhiên với những màu tương đồng của màu xanh luôn tạo ra ấn tượng tươi mát, trong lành. 13/ Truyền thống TRADITIONAL Phối màu truyền thống mang một ý nghĩa lịch sử. Màu xanh, màu đỏ tía, màu nâu vàng, màu xanh lá tạo ra ấn tượng cổ xưa. Màu xanh lá cây đi kèm với màu sậm tối luôn tạo cho người xem một cảm giác bền vững. Thật vậy, màu xanh lá phối với màu vàng đậm hoặc màu đỏ tía trong sắc tối sẽ tạo ấn tượng ấm áp và bền vững. Trong trang trí, cách phối màu này thường dùng để lấp khoảng trống các văn phòng vì nó tạo được cảm giác cố định, lâu dài. 22 14/ Dễ chịu REFRESHING Để tạo ra cảm giác dễ chịu thì luôn phải dùng màu lạnh khi phối màu. Thông thường là màu lục lam, đôi lúc đi kèm với màu đỏ cam. Màu lục lam luôn tạo ra cảm giác hưng phấn dễ chịu. Nó thường được dùng trong quảng cáo du lịch, gợi lên cho người xem một cảm giác thư thái và nghỉ ngơi. Màu lục lam sẽ rạng rỡ hơn nếu được kết hợp với màu trắng của bọt nước hoặc sóng biển. 15/ Nhiệt đới TROPICAL Đó là màu ngọc bích, luôn tạo ra một cảm giác trẻ trung, nồng nhiệt. Dãy màu từ lục lam sáng đến ngọc bích nếu phối với màu trắng sẽ cho ra màu hơi mát. Màu đỏ cam ấm áp sẽ nổi bật giữa nền màu ngọc bích mát lạnh hoặc nếu cho màu vàng cam và màu tím đi chung với màu ngọc bích để tạo sự trang nhã và sang trọng. 16/ Cổ điển CLASSIC Nét cổ điển tạo ra cảm giác mạnh mẽ và uy quyền. Nét cổ điển được tạo ra từ màu vàng và những màu tương đồng nói lên quyền lực của vua chúa. Màu xanh dương và màu xanh lam đậm như tăng thêm sức mạnh. Để làm nổi bật hơn có thể điểm thêm nét chấm phá màu đỏ. Thật ra cũng chẳng lạ gì, những màu tạo ra sự mạnh mẽ chính là ba màu cơ bản Vàng Đỏ Xanh. 17/ Tin cậy DEPENDABLE Một trong những màu được dùng rộng rãi đó là màu xanh biển. Màu xanh biển tạo ra một cảm giác tin cậy, mạnh mẽ. Nếu nền xanh biển sậm được tô điểm bằng màu vàng thì sẽ có hiệu ứng mềm mại hơn. Nếu muốn tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và kiên quyết thì màu xanh thường được phối hợp với màu đỏ và màu vàng. 18/ Êm đềm CALM Đứng trước một màu xanh của biển người ta thường thấy một cảm giác êm đềm và thanh thản. Trong những môi trường làm việc căng thẳng nếu màu lục lam được dùng làm nền chính thì sẽ làm cho mọi người thấy công việc nhẹ nhàng hơn. Màu xanh, đỏ , vàng ở dạng phớt nhạt có thể phối hợp với nhau trong cùng một môi trường để tạo thêm nét sinh động. 19/ Vương giả REGAL Sự mạnh mẽ của màu xanh pha trộn với sự rực rỡ của màu đỏ tạo ra màu tím Huế. Để làm giảm bớt sự mạnh mẽ, người ta pha thêm chút màu đen để tạo ra màu tím thẫm.
- Màu tím Huế nếu đặt trên nền đen sẽ tạo ra sự sâu lắng, trên nền vàng sẽ tạo ra sự rực rỡ. Chẳng khác nào quả mận chín tắm trong nắng vàng của mùa hè. Nếu đặt trên nền vàng cam sẽ tạo ra một nét đẹp vương giả. 20/ Lôi cuốn MAGICAL Màu tím có sức mạnh lôi cuốn riêng của nó. Không biết người ta phải tốn bao nhiêu công sức để làm thơ ca ngợi màu áo tím. Màu tím và màu vàng luôn quyện với nhau, cùng tô điểm để làm đẹp hơn. Nếu bất chợt thấy một tà áo dài tím bước đi trên thảm lá vàng thì chắc đó là một ý thơ hữu tình. Tuy nhiên khi phối màu tím với màu lục nhạt hoặc màu vàng cam sẽ tạo ra hiệu ứng chói và khó chịu. 23 21/ Nhớ nhung NOSTALGIC Vẫn là tím nhưng là màu tím nhạt. Một lá thư bằng màu tím nhạt chắc chắn muốn nói lên sự nhớ nhung. Màu tím luôn là màu lãng mạn của thơ ca. Ví dụ: Chiều tím, chiều nhớ thương ai ? Còn thương nhớ hoài…(Đan Thọ Đinh Hùng) Màu tím sẽ rực rỡ hơn với màu vàng và say đắm; nồng nhiệt hơn với màu hồng. Có lẽ vậy mà trong bài Chiều Tím, tác giả đã phối màu rất tuyệt: Nét hoa mơ vàng và em với chàng kề vai áo phấn hương… 22/ Mạnh mẽ ENERGETIC Để tạo ra sự mạnh mẽ người ta thường dùng màu đỏ tím hay màu cánh sen đậm. Đỏ tím hay cánh sen trong sắc tươi thắm sẽ tạo ra một sức sống mãnh liệt. Có thể dùng sự chỏi màu của màu cánh sen, màu vàng và màu xanh lá cây để tạo ra cảm giác chuyển động nhưng cũng phải có giới hạn trong cách phối màu này. 23/ Êm dịu SUBDUED Không như sự mãnh liệt của màu hoa cà, màu cánh sen, khi phối màu tạo sự êm dịu cần một chút tương phản. Màu tím hoa cà chen lẫn trong màu cánh sen, màu xám và màu trắng sẽ tạo ra một khung cảnh êm dịu. Ngoài ra có thể tô điểm thêm màu xanh lá mạ hoặc tăng sự tương phản bằng cách thêm màu đen làm nền. Những sắc màu trên đều được tự nhiên phối màu sẵn qua những cảnh hoàng hôn, gió núi… 24/ Nghề nghiệp PROFESSIONAL Màu sắc trong công sở được chú ý đặc biệt. Thời trang công sở thường ở màu xám, thiên về sậm đen. Bởi vì những màu này là màu trung tính, không làm mất đi nét riêng của mỗi người. Nếu phối màu, lấy màu xám làm nền và màu đỏ, đỏ cam hay nâu làm màu tô điểm thì thật đẹp. Màu sắc trung tính tạo nên sự tự tin trong công việc, một điều rất cần thiết cho những nhà doanh nghiệp và những người thường xuyên có nhu cầu giao tiếp.
- 24
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Nghệ thuật phối màu
11 p | 650 | 298
-
Giáo trình vẽ mỹ thuật: Vẽ màu
41 p | 597 | 293
-
Căn bản về cách phối màu trong thiết kế
6 p | 421 | 223
-
50 cách phối màu tượng trưng
7 p | 433 | 208
-
Nguyên tắc phối màu
18 p | 359 | 202
-
Ý nghĩa màu đỏ
6 p | 271 | 42
-
Tạo điểm nhấn bằng cách kết hợp màu sắc
3 p | 112 | 39
-
Bánh xe màu sắc và ứng dụng trong phối màu nội thất và thời trang
23 p | 59 | 23
-
Phối màu hấp thụ
5 p | 54 | 14
-
Phối màu phát xạ
5 p | 42 | 13
-
Mỹ thuật 6 - Vẽ trang trí Màu sắc
5 p | 64 | 8
-
Bảng màu theo chữ cái – B
3 p | 39 | 6
-
Bảng màu theo chữ cái – T
14 p | 31 | 6
-
Mô hình màu RGB
8 p | 46 | 6
-
YUV
5 p | 64 | 5
-
MÀU XANH
9 p | 32 | 4
-
BẢN ROCK ĐƯỢC PHỐI BỞI SẮC MÀU
4 p | 14 | 3

markdown:
# Phối màu tạo ra hiệu ứng
Chia sẻ: Lê Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5
lượt xem 22
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100105/chidung1lan/80x100/phoi_mau_tao_ra_hieu_ung_1507.jpg)
##
Phối màu tạo ra hiệu ứng
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Màu sắc quả là 01 thế giới đa dạng, bạn có thể tạo ra rất dễ dàng hàng tỷ màu sắc nhưng tựu trung sự phối hợp để tạo ra hiệu ứng cũng chỉ gói gọn trong 24 khái niệm phối màu cơ bản
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Phối màu tạo ra hiệu ứng
- PHỐI MÀU TẠO RA HIỆU ỨNG Màu sắc quả là 01 thế giới đa dạng, bạn có thể tạo ra rất dễ dàng hàng tỷ sắc màu nhưng tựu trung sự phối hợp để tạo ra hiệu ứng (có thể) cũng chỉ gói gọn trong 24 khái niệm phối màu cơ bản dưới đây: 1/ Khoẻ mạnh POWERFUL Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng khoẻ mạnh, sôi động thì phải kết hợp với màu đỏ. Chủ đề chính của một bức tranh, một tấm hình kết hợp với màu đỏ sẽ luôn gây sự chú ý. Màu có hiệu ứng khoẻ mạnh tạo ngay cho người xem tình cảm yêu hoặc ghét rõ rệt. Vì vậy hiệu ứng khoẻ mạnh sẽ làm tăng tình cảm của chúng ta với chủ đề chính. Trong lãnh vực quảng cáo, hiệu ứng khoẻ mạnh của màu sắc rất cần để chuyển tải những chủ đề chính đến 2/ Đầm ấm RICH Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng đầm ấm, dồi dào, tráng lệ thì phải luôn kết hợp với màu tối. Chẳng hạn nét thâm trầm sâu lắng thể hiện qua màu đỏ huyết dụ là sự phối hợp giữa màu đen và màu đỏ. Thêm màu xanh lá cây đậm và màu vàng sậm sẽ tạo ra sự dồi dào, sung túc. Những nét sậm này lại tạo ra sự xa hoa, lộng lẫy… Nếu dùng hiệu ứng này để thiết kế vải sợi thì sẽ cho ra những xấp tơ lụa có dáng vẻ quý phái và sang trọng. 3/ Lãng mạn ROMANTIC Màu hồng tạo ra nét lãng mạn. Màu hồng được tạo ra từ việc kết hợp màu trắng với màu đỏ. Cũng như màu đỏ, màu hồng gây sự chú ý và tạo ra sự sôi nổi nhưng nhẹ nhàng và êm ái hơn. Muốn tạo hiệu ứng lãng mạn thì kết hợp màu hồng với những màu tương đồng và dùng thêm độ sáng tối. Dùng màu hồng để tạo ra thiệp chúc mừng thì thật tinh tế và trang nhã. Cũng với hiệu ứng lãng mạn mà hoa hồng luôn tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. 4/ Sinh động VITAL Hiệu ứng sinh động và nhiệt thành được làm rõ nét trong thiết kế và đồ hoạ bằng cách dùng màu một cách bình thường nhưng phải biết tạo ra nét chấm phá. Ví dụ như ở hình dưới đây: màu đen dùng làm nền cho bức ảnh, màu đỏ cam là trung tâm gây chú ý. Thêm hiệu ứng ánh sáng sẽ làm màu đỏ cam lôi cuốn hơn 5/ Bụi đất EARTHLY Hiệu ứng bụi đất thường dùng màu sậm. Màu đỏ cam đậm hay gọi là màu đất có một nét “bụi” Khi dùng với màu trắng nó tạo ra sự chói chang, rực rỡ. Hiệu ứng màu bụi đất tạo ra một nét trầm lắng, vô tư làm người xem như được thư giãn. Màu đất thường dùng trang trí nội thất để gợi lên trong chúng ta khung cảnh của những vùng hoang mạc hay cao nguyên đất đỏ nào đó. 6/Thân thiện FRIENDLY Muốn phối màu tạo ra nét thân thiện, nhiệt tình chúng ta nên dùng màu cam. Màu cam và những màu tương đồng của nó đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Vì thế, sắc cam thường dùng để tô điểm cho những món ăn nhanh trong nhà hàng. Nó làm chúng ta có cảm giác món ăn ngon. Màu cam còn dùng trong các dụng cụ cứu hộ như áo phao…vì màu cam của áo sẽ nổi bật trên nền
- biển xanh. 21 7/ Ôn Hoà SOFT Màu sáng với độ tương phản cao thường phù hợp với việc phối ra màu sắc với hiệu ứng ôn hoà. Màu hồng quả đào trong bảng màu tạo ra nét ôn hoà, trang nhã và ngọt ngào. Chính vì vậy mà trong nhà hàng và các tiệm bán thời trang thường dùng màu sắc này. Khi phối hợp với màu tím nhạt và màu xanh nó sẽ làm sáng dịu khung cảnh. Dùng những màu sắc này để trang trí nhà cũng rất phù hợp. Màu sắc ôn hoà sẽ tạo ra cảm giác ngọt ngào, êm ái 8/ Đón chào WELCOMING Màu vàng cam hay màu hổ phách đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Chính vì vậy chúng gây sự chú ý như mời gọi và đón chào người xem. Thật vậy, trong cuộc sống, màu của những đồ vật bằng vàng đã nói lên sự quyến rũ, mời gọi của nó. Nếu kết hợp với màu sáng của pha lê sẽ tạo ra một nét đẹp tuyệt vời. Màu vàng cam và màu tương đồng rất phù hợp với không khí lễ hội. Trong các đám cưới Á đông không thể thiếu sắc màu này. 9/ Chuyển động MOVING Những màu sắc sáng phối hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động. Tuy nhiên nên lấy màu vàng làm trung tâm, vì màu vàng như ánh sáng mặt trời, tạo ra hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh. Khi thêm màu trắng vào màu vàng, mức độ toả sáng càng tăng lên. Nếu phối màu tương phản cao, màu vàng có thể kết hợp với màu tím. Ngoài ra màu vàng và những màu tương đồng sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động cho khoảng không gian chung quanh. 10/ Thanh lịch ELEGANT Để có hiệu ứng thanh lịch chỉ nên phối những màu nhẹ với nhau. Chẳng hạn như màu vàng nhạt phối hợp với màu trắng cho ra màu vàng kem. Trong thời trang, các chất liệu vải; tơ lụa; len; nhung dùng màu kem sẽ tạo được một ấn tượng thoải mái và thanh lịch. 11/ Theo mốt TRENDY Cái gì là mốt của hôm nay có thể là bình thường ở ngày mai. Muốn tạo ra hiệu ứng hợp thời trang nên dùng màu tạo ấn tượng trẻ trung. Màu lục nhạt là một màu dễ gây ấn tượng trẻ trung và nổi bật. Màu lục nhạt phối với những màu sáng tương đồng được dùng nhiều trong thời trang. Ngoài ra để tô điểm có thể dùng kèm với màu đỏ cam nhạt và màu tím. 12/ Tươi mát FRESH Hiệu ứng tươi mát, trong lành trong phối màu là sự cân bằng của màu xanh, vàng và xanh lá. Màu xanh lá là một màu yếu nên có thể phối hợp với một phần của màu đỏ để tạo thêm sinh khí cho ảnh.
- Tuy nhiên với những màu tương đồng của màu xanh luôn tạo ra ấn tượng tươi mát, trong lành. 13/ Truyền thống TRADITIONAL Phối màu truyền thống mang một ý nghĩa lịch sử. Màu xanh, màu đỏ tía, màu nâu vàng, màu xanh lá tạo ra ấn tượng cổ xưa. Màu xanh lá cây đi kèm với màu sậm tối luôn tạo cho người xem một cảm giác bền vững. Thật vậy, màu xanh lá phối với màu vàng đậm hoặc màu đỏ tía trong sắc tối sẽ tạo ấn tượng ấm áp và bền vững. Trong trang trí, cách phối màu này thường dùng để lấp khoảng trống các văn phòng vì nó tạo được cảm giác cố định, lâu dài. 22 14/ Dễ chịu REFRESHING Để tạo ra cảm giác dễ chịu thì luôn phải dùng màu lạnh khi phối màu. Thông thường là màu lục lam, đôi lúc đi kèm với màu đỏ cam. Màu lục lam luôn tạo ra cảm giác hưng phấn dễ chịu. Nó thường được dùng trong quảng cáo du lịch, gợi lên cho người xem một cảm giác thư thái và nghỉ ngơi. Màu lục lam sẽ rạng rỡ hơn nếu được kết hợp với màu trắng của bọt nước hoặc sóng biển. 15/ Nhiệt đới TROPICAL Đó là màu ngọc bích, luôn tạo ra một cảm giác trẻ trung, nồng nhiệt. Dãy màu từ lục lam sáng đến ngọc bích nếu phối với màu trắng sẽ cho ra màu hơi mát. Màu đỏ cam ấm áp sẽ nổi bật giữa nền màu ngọc bích mát lạnh hoặc nếu cho màu vàng cam và màu tím đi chung với màu ngọc bích để tạo sự trang nhã và sang trọng. 16/ Cổ điển CLASSIC Nét cổ điển tạo ra cảm giác mạnh mẽ và uy quyền. Nét cổ điển được tạo ra từ màu vàng và những màu tương đồng nói lên quyền lực của vua chúa. Màu xanh dương và màu xanh lam đậm như tăng thêm sức mạnh. Để làm nổi bật hơn có thể điểm thêm nét chấm phá màu đỏ. Thật ra cũng chẳng lạ gì, những màu tạo ra sự mạnh mẽ chính là ba màu cơ bản Vàng Đỏ Xanh. 17/ Tin cậy DEPENDABLE Một trong những màu được dùng rộng rãi đó là màu xanh biển. Màu xanh biển tạo ra một cảm giác tin cậy, mạnh mẽ. Nếu nền xanh biển sậm được tô điểm bằng màu vàng thì sẽ có hiệu ứng mềm mại hơn. Nếu muốn tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và kiên quyết thì màu xanh thường được phối hợp với màu đỏ và màu vàng. 18/ Êm đềm CALM Đứng trước một màu xanh của biển người ta thường thấy một cảm giác êm đềm và thanh thản. Trong những môi trường làm việc căng thẳng nếu màu lục lam được dùng làm nền chính thì sẽ làm cho mọi người thấy công việc nhẹ nhàng hơn. Màu xanh, đỏ , vàng ở dạng phớt nhạt có thể phối hợp với nhau trong cùng một môi trường để tạo thêm nét sinh động. 19/ Vương giả REGAL Sự mạnh mẽ của màu xanh pha trộn với sự rực rỡ của màu đỏ tạo ra màu tím Huế. Để làm giảm bớt sự mạnh mẽ, người ta pha thêm chút màu đen để tạo ra màu tím thẫm.
- Màu tím Huế nếu đặt trên nền đen sẽ tạo ra sự sâu lắng, trên nền vàng sẽ tạo ra sự rực rỡ. Chẳng khác nào quả mận chín tắm trong nắng vàng của mùa hè. Nếu đặt trên nền vàng cam sẽ tạo ra một nét đẹp vương giả. 20/ Lôi cuốn MAGICAL Màu tím có sức mạnh lôi cuốn riêng của nó. Không biết người ta phải tốn bao nhiêu công sức để làm thơ ca ngợi màu áo tím. Màu tím và màu vàng luôn quyện với nhau, cùng tô điểm để làm đẹp hơn. Nếu bất chợt thấy một tà áo dài tím bước đi trên thảm lá vàng thì chắc đó là một ý thơ hữu tình. Tuy nhiên khi phối màu tím với màu lục nhạt hoặc màu vàng cam sẽ tạo ra hiệu ứng chói và khó chịu. 23 21/ Nhớ nhung NOSTALGIC Vẫn là tím nhưng là màu tím nhạt. Một lá thư bằng màu tím nhạt chắc chắn muốn nói lên sự nhớ nhung. Màu tím luôn là màu lãng mạn của thơ ca. Ví dụ: Chiều tím, chiều nhớ thương ai ? Còn thương nhớ hoài…(Đan Thọ Đinh Hùng) Màu tím sẽ rực rỡ hơn với màu vàng và say đắm; nồng nhiệt hơn với màu hồng. Có lẽ vậy mà trong bài Chiều Tím, tác giả đã phối màu rất tuyệt: Nét hoa mơ vàng và em với chàng kề vai áo phấn hương… 22/ Mạnh mẽ ENERGETIC Để tạo ra sự mạnh mẽ người ta thường dùng màu đỏ tím hay màu cánh sen đậm. Đỏ tím hay cánh sen trong sắc tươi thắm sẽ tạo ra một sức sống mãnh liệt. Có thể dùng sự chỏi màu của màu cánh sen, màu vàng và màu xanh lá cây để tạo ra cảm giác chuyển động nhưng cũng phải có giới hạn trong cách phối màu này. 23/ Êm dịu SUBDUED Không như sự mãnh liệt của màu hoa cà, màu cánh sen, khi phối màu tạo sự êm dịu cần một chút tương phản. Màu tím hoa cà chen lẫn trong màu cánh sen, màu xám và màu trắng sẽ tạo ra một khung cảnh êm dịu. Ngoài ra có thể tô điểm thêm màu xanh lá mạ hoặc tăng sự tương phản bằng cách thêm màu đen làm nền. Những sắc màu trên đều được tự nhiên phối màu sẵn qua những cảnh hoàng hôn, gió núi… 24/ Nghề nghiệp PROFESSIONAL Màu sắc trong công sở được chú ý đặc biệt. Thời trang công sở thường ở màu xám, thiên về sậm đen. Bởi vì những màu này là màu trung tính, không làm mất đi nét riêng của mỗi người. Nếu phối màu, lấy màu xám làm nền và màu đỏ, đỏ cam hay nâu làm màu tô điểm thì thật đẹp. Màu sắc trung tính tạo nên sự tự tin trong công việc, một điều rất cần thiết cho những nhà doanh nghiệp và những người thường xuyên có nhu cầu giao tiếp.
- 24
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Nghệ thuật phối màu
11 p |
650 |
298
-
Giáo trình vẽ mỹ thuật: Vẽ màu
41 p |
597 |
293
-
Căn bản về cách phối màu trong thiết kế
6 p |
421 |
223
-
50 cách phối màu tượng trưng
7 p |
433 |
208
-
Nguyên tắc phối màu
18 p |
359 |
202
-
Ý nghĩa màu đỏ
6 p |
271 |
42
-
Tạo điểm nhấn bằng cách kết hợp màu sắc
3 p |
112 |
39
-
Bánh xe màu sắc và ứng dụng trong phối màu nội thất và thời trang
23 p |
59 |
23
-
Phối màu hấp thụ
5 p |
54 |
14
-
Phối màu phát xạ
5 p |
42 |
13
-
Mỹ thuật 6 - Vẽ trang trí Màu sắc
5 p |
64 |
8
-
Bảng màu theo chữ cái – B
3 p |
39 |
6
-
Bảng màu theo chữ cái – T
14 p |
31 |
6
-
Mô hình màu RGB
8 p |
46 |
6
-
YUV
5 p |
64 |
5
-
MÀU XANH
9 p |
32 |
4
-
BẢN ROCK ĐƯỢC PHỐI BỞI SẮC MÀU
4 p |
14 |
3

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ihs2uhomiuqdosh2navgvq7rq6; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Nhạc chờ Việt Nam tiến lên
- Viettel Imuzik
- Mobifone Funring
- Vinaphone Ringtunes
- Vietnamobile Happyring
- Beeline Koolring
- Gmobile Koolring
Lời bài hát/ lyric "Việt Nam tiến lên"Nhạc sĩ/ sáng tác: Chưa biết
Ca sĩ thể hiện: VTC Mobile,Khánh Đơn,80 Nghệ Sỹ,80 Nghệ Sỹ,Nhiều ca sỹ,Nhóm Huyền Thoại,Nhiều ca sĩ,Nhiều Nghệ Sỹ
Năm sáng tác:
Ngôn ngữ: Việt Nam
Viettel Mobifone Vinaphone Vietnamobile
Ŋào cô gái củɑ Ѵiệt Ŋɑm
Hãу tiến lên νà ghi bàn chiến thắng
Ɗù đối ρhương ƙiɑ là ɑi
Ɗù đâу là sân nhà ɑi
Ƭhì cũng thế, ρhải quуết tâm νượt quɑ
Ƭừng người hâm mộ Ѵiệt Ŋɑm
Ŋgàу đêm muốn tuуển Ѵiệt Ŋɑm
Hãу νững tin νà ghi bàn chiến thắng
Quả bóng trên sân νừɑ lăn, là tim người hâm mộ lăn
Ļãу tiến lên đội tuуển Ѵiệt Ŋɑm
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm củɑ tôi tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm xứng dɑnh hùng ɑnh
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm, niềm tin chiến thắng
Đội tuуến đá bóng, Ѵiệt Ŋɑm tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm củɑ tôi tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm cháu con rồng tiên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm, quả tim quуết thắng
Đội tuуến đá bóng, Ѵiệt Ŋɑm tiến lên
Ghi chú về lời bài hát Việt Nam tiến lên
Lời bài hát/ lyric và ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên được cập nhật liên tục tại tainhaccho.vn.
Nếu bạn thấy lyric/ lời bài hát hoặc ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên, cũng như các thông tin về tên nhạc sĩ/ tác giả; ngôn ngữ/ năm sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Việt Nam tiến lên không chính xác hoặc thiếu, bạn có thể đóng góp bổ sung, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm các nhạc chờ theo tên bài hát Việt Nam tiến lên và theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ danh mục bên trái hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm phí trên theo từ khóa ("Việt Nam tiến lên")
Nếu bạn sử dụng thông tin về bài hát "Việt Nam tiến lên", vui lòng ghi rõ nguồn tainhaccho.vn
Bạn có thể tìm kiếm trang này bằng các từ khóa sau:
Lời bài hát Việt Nam tiến lên, Lyric Việt Nam tiến lên, ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên, năm sáng tác bài hát Việt Nam tiến lên, Việt Nam tiến lên lời bài hát - sáng tác khuyết danh, Việt Nam tiến lên lyric - nhạc sĩ khuyết danh
Loi bai hat Viet Nam tien len, Lyric Viet Nam tien len, anh ban nhac Viet Nam tien len, nam sang tac bai hat Viet Nam tien len, Viet Nam tien len loi bai hat - sang tac khuyết danh, Viet Nam tien len lyric - nhac si khuyết danh

markdown:
## Nhạc chờ Việt Nam tiến lên
[Viettel Imuzik](/viettel/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Mobifone Funring](/mobifone/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Vinaphone Ringtunes](/vinaphone/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Vietnamobile Happyring](/vietnamobile/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Beeline Koolring](/beeline/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Gmobile Koolring](/gmobile/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn)
## Lời bài hát/ lyric "Việt Nam tiến lên"
**Nhạc sĩ/ sáng tác:**Chưa biết **Ca sĩ thể hiện:**VTC Mobile,Khánh Đơn,80 Nghệ Sỹ,80 Nghệ Sỹ,Nhiều ca sỹ,Nhóm Huyền Thoại,Nhiều ca sĩ,Nhiều Nghệ Sỹ **Năm sáng tác:** **Ngôn ngữ:**Việt Nam **Click để NGHE và CÀI bài này làm nhạc chờ** ![ Mới](http://s.tainhaccho.vn/images/xskt/new.gif)
[Viettel](/viettel/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Mobifone](/mobifone/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Vinaphone](/vinaphone/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn) [Vietnamobile](/vietnamobile/tim-kiem/?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam+ti%E1%BA%BFn+l%C3%AAn)
Ŋào cô gái củɑ Ѵiệt Ŋɑm
Hãу tiến lên νà ghi bàn chiến thắng
Ɗù đối ρhương ƙiɑ là ɑi
Ɗù đâу là sân nhà ɑi
Ƭhì cũng thế, ρhải quуết tâm νượt quɑ
Ƭừng người hâm mộ Ѵiệt Ŋɑm
Ŋgàу đêm muốn tuуển Ѵiệt Ŋɑm
Hãу νững tin νà ghi bàn chiến thắng
Quả bóng trên sân νừɑ lăn, là tim người hâm mộ lăn
Ļãу tiến lên đội tuуển Ѵiệt Ŋɑm
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm củɑ tôi tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm xứng dɑnh hùng ɑnh
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm, niềm tin chiến thắng
Đội tuуến đá bóng, Ѵiệt Ŋɑm tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm củɑ tôi tiến lên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm cháu con rồng tiên
Ѵiệt Ŋɑm Ѵiệt Ŋɑm, quả tim quуết thắng
Đội tuуến đá bóng, Ѵiệt Ŋɑm tiến lên
**Ghi chú về lời bài hát Việt Nam tiến lên**
Lời bài hát/ lyric và ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên được cập nhật liên tục tại tainhaccho.vn.
Nếu bạn thấy lyric/ lời bài hát hoặc ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên, cũng như các thông tin về tên nhạc sĩ/ tác giả; ngôn ngữ/ năm sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Việt Nam tiến lên không chính xác hoặc thiếu, bạn có thể đóng góp bổ sung, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm các nhạc chờ theo tên bài hát Việt Nam tiến lên và theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ danh mục bên trái hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm phí trên theo từ khóa ("Việt Nam tiến lên")
**Nếu bạn sử dụng thông tin về bài hát "Việt Nam tiến lên", vui lòng ghi rõ nguồn tainhaccho.vn** **Bạn có thể tìm kiếm trang này bằng các từ khóa sau:**
Lời bài hát Việt Nam tiến lên, Lyric Việt Nam tiến lên, ảnh bản nhạc Việt Nam tiến lên, năm sáng tác bài hát Việt Nam tiến lên, Việt Nam tiến lên lời bài hát - sáng tác khuyết danh, Việt Nam tiến lên lyric - nhạc sĩ khuyết danh
Loi bai hat Viet Nam tien len, Lyric Viet Nam tien len, anh ban nhac Viet Nam tien len, nam sang tac bai hat Viet Nam tien len, Viet Nam tien len loi bai hat - sang tac khuyết danh, Viet Nam tien len lyric - nhac si khuyết danh

WARC-Truncated: length

Cache-Control: max-age=3600, public

Accept-Ranges: bytes


text:
Dùng vỏ chanh để hỗ trợ chữa ung thư là có cơ sở
Có 22 chất chống ung thư ở vỏ chanh (phần vỏ xanh và lớp xốp màu trắng kề sát)
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, quả chanh có hàng loạt công dụng như kích thích chức năng gan thận tăng khả năng thải độc, tăng cường miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do giúp trẻ lâu, kháng viêm, sát trùng, chống ho và chống ung thư... tuy nhiên, hầu hết những công dụng này lại nằm ở phần vỏ quả chanh.
Họ đã chỉ ra đến 22 chất chống ung thư ở vỏ chanh (phần vỏ xanh và lớp xốp màu trắng kề sát), trong đó đáng kể nhất phải là chất salvestrol Q40 và limonene có tính năng chống ung thư rất cao.
Xét riêng về chất limonene, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng limonene hiệu quả gấp hàng nghìn lần loại thuốc adriamycin đang được dùng để hóa trị ung thư hiện nay. Tuy nhiên, chất limonene chỉ tấn công các tế bào ung thư mà không làm tổn hại đến tế bào lành nên rất an toàn, ít có tác dụng phụ.
Còn theo Giáo sư Gerry Potter - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thuốc chữa ung thư ở Anh thì chất salvestrol Q40 có trong vỏ chanh có tác dụng rất tốt trong việc ức chế phát triển các tế bào ung thư nhất là ung thư tiền liệt tuyến.
Thông thường từ 10-20g vỏ chanh tươi mỗi ngày là vừa đủ (vỏ của 10 quả chanh)
Một tình nguyện viên điều trị bằng salvestrol Q40 cho biết: “Vào năm 2002, tôi được phát hiện bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Tôi đã áp dụng mọi biện pháp điều trị, nhưng cứ sau 4 tháng, chỉ số PSA (chỉ số tế bào của bệnh ung thư tiền liệt tuyến) lại tăng gấp đôi và bác sĩ dự đoán tôi khó sống quá 5 năm. Năm 2004 tôi bắt đầu tham gia điều trị bằng thuốc salvestrol Q40 hàng ngày sau khi nghe bài giảng của Giáo sư Gerry Potter.
Sau đó 2 tháng, tốc độ tăng PSA của tôi giảm xuống còn 1/5. 3 tháng sau, tốc độ tăng PSA chỉ bằng 1/10 so với thời kỳ đầu. Bây giờ đã là 8 năm, có lẽ tôi sẽ chết vì các nguyên nhân khác chứ không phải vì ung thư”.
Mặc dù lượng salvestrol Q40, limonene trong vỏ chanh khá nhiều, chúng ta vẫn không thể chỉ dùng mỗi nước sắc vỏ chanh để chống lại ung thư. Thế nhưng dùng để hỗ trợ sau điều trị Tây y hoặc dùng để phòng chống ung thư hoặc u bướu thì rất tốt.
Vì uống nước vỏ chanh không chỉ chống lại tế bào ung thư mà còn có tác dụng ngăn ngừa đối với các vấn đề về tim, cao huyết áp, mụn trứng cá, cholesterol, khớp, tiêu mỡ ở tim, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giảm ho, tiêu đờm, tiêu hóa tốt, tiêu các khối u và đặc biệt là giúp giảm cân…
Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng liều quá cao. Thông thường từ 10-20g vỏ chanh tươi mỗi ngày là vừa đủ (vỏ của 10 quả chanh). Nếu dùng vỏ chanh khô, có thể tăng liều lượng lên 30 – 40g. Nấu vỏ chanh sôi nhỏ lửa chừng 10 phút thì tắt bếp đậy vung để nguội là có thể sử dụng. Ta cũng có thể tận dụng nấu lần thứ hai nhưng nhớ cho ít nước và đun kỹ hơn một chút.
Nếu người bị ung thư, khối u… hỗ trợ điều trị bằng nước sắc vỏ chanh thì cũng nên hạn chế hoặc kiêng ăn thịt bò, thịt nướng, xúc xích, thịt hun khói, khoai tây chiên… Những thứ đồ ăn này sẽ gây ra nguy cơ rất xấu cho ai có yếu tố di truyền như bố mẹ, ông bà đã từng bị ung thư.
Bác sĩ đời sống
(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

markdown:
# Dùng vỏ chanh để hỗ trợ chữa ung thư là có cơ sở
![ Dùng vỏ chanh để hỗ trợ chữa ung thư là có cơ sở](http://files.tamsugiadinh.vn/News/1970/01/dung-vo-chanh-chua-ung-thu-ngang.jpg)
*Có 22 chất chống ung thư ở vỏ chanh (phần vỏ xanh và lớp xốp màu trắng kề sát)*
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, quả chanh có hàng loạt công dụng như kích thích chức năng gan thận tăng khả năng thải độc, tăng cường miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do giúp trẻ lâu, kháng viêm, sát trùng, chống ho và chống ung thư... tuy nhiên, hầu hết những công dụng này lại nằm ở phần
[ vỏ quả chanh](http://tamsugiadinh.vn/benh-thuoc/hoi-phuc-than-ky-sau-phau-thuat-cat-khoi-u-tu-cung-ac-tinh-nho-vo-chanh-tsgd8687).
Họ đã chỉ ra đến 22 chất chống ung thư ở vỏ chanh (phần vỏ xanh và lớp xốp màu trắng kề sát), trong đó đáng kể nhất phải là chất salvestrol Q40 và limonene có tính năng chống ung thư rất cao.
Xét riêng về chất limonene, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng limonene hiệu quả gấp hàng nghìn lần loại thuốc adriamycin đang được dùng để hóa trị ung thư hiện nay. Tuy nhiên, chất limonene chỉ tấn công các tế bào ung thư mà không làm tổn hại đến tế bào lành nên rất an toàn, ít có tác dụng phụ.
Còn theo Giáo sư Gerry Potter - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thuốc chữa ung thư ở Anh thì chất salvestrol Q40 có trong vỏ chanh có tác dụng rất tốt trong việc ức chế phát triển các tế bào ung thư nhất là
[ung thư tiền liệt tuyến](http://tamsugiadinh.vn/benh-thuoc/bai-thuoc-hay-tu-cay-co-nha-que-chua-benh-tien-liet-tuyen-dau-dau-kinh-nien-tsgd2855). *T* *hông thường từ 10-20g vỏ chanh tươi mỗi ngày là vừa đủ (vỏ của 10 quả chanh)*
Một tình nguyện viên điều trị bằng salvestrol Q40 cho biết:
*“Vào năm 2002, tôi được phát hiện bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Tôi đã áp dụng mọi biện pháp điều trị, nhưng cứ sau 4 tháng, chỉ số PSA (chỉ số tế bào của bệnh ung thư tiền liệt tuyến) lại tăng gấp đôi và bác sĩ dự đoán tôi khó sống quá 5 năm. Năm 2004 tôi bắt đầu tham gia điều trị bằng thuốc salvestrol Q40 hàng ngày sau khi nghe bài giảng của Giáo sư Gerry Potter. * *Sau đó 2 tháng, tốc độ tăng PSA của tôi giảm xuống còn 1/5. 3 tháng sau, tốc độ tăng PSA chỉ bằng 1/10 so với thời kỳ đầu. Bây giờ đã là 8 năm, có lẽ tôi sẽ chết vì các nguyên nhân khác chứ không phải vì ung thư”. *
Mặc dù lượng salvestrol Q40, limonene trong vỏ chanh khá nhiều, chúng ta vẫn không thể chỉ dùng mỗi nước sắc vỏ chanh để chống lại ung thư. Thế nhưng dùng để hỗ trợ sau điều trị Tây y hoặc dùng để phòng chống ung thư hoặc u bướu thì rất tốt.
Vì uống nước vỏ chanh không chỉ chống lại tế bào ung thư mà còn có tác dụng ngăn ngừa đối với các vấn đề về tim, cao huyết áp, mụn trứng cá, cholesterol, khớp, tiêu mỡ ở tim, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giảm ho, tiêu đờm, tiêu hóa tốt, tiêu các khối u và đặc biệt là giúp giảm cân…
Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng liều quá cao. Thông thường từ 10-20g vỏ chanh tươi mỗi ngày là vừa đủ (vỏ của 10 quả chanh). Nếu dùng vỏ chanh khô, có thể tăng liều lượng lên 30 – 40g. Nấu vỏ chanh sôi nhỏ lửa chừng 10 phút thì tắt bếp đậy vung để nguội là có thể sử dụng. Ta cũng có thể tận dụng nấu lần thứ hai nhưng nhớ cho ít nước và đun kỹ hơn một chút.
Nếu người bị ung thư, khối u… hỗ trợ điều trị bằng nước sắc vỏ chanh thì cũng nên hạn chế hoặc kiêng ăn thịt bò, thịt nướng, xúc xích, thịt hun khói, khoai tây chiên… Những thứ đồ ăn này sẽ gây ra nguy cơ rất xấu cho ai có yếu tố di truyền như bố mẹ, ông bà đã từng bị ung thư.
**Bác sĩ đời sống** *(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)* ![ Tâm Sự Gia Đình](http://tamsugiadinh.vn/images/tam-su-gia-dinh-publisher.png)

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Pragma: public

X-Cache: MISS


text:
Quyết định này thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2015.
Trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, tại Quyết định lần này bổ sung một số nội dung mới sau:
Một là, theo quy định tại Quyết định này, chỉ có các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 và chức danh Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên mới được phép sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.
Hai là, quy định về việc thay thế xe ô tô phục vụ công tác (gồm xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung) khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định (15 năm) hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng.
Ba là, quy định thống nhất định mức từ 1 đến 2 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe (bao gồm cả các đơn vị đã trang bị xe theo quy định trước đây) để phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị.
Với quy định này, các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp sau khi sắp xếp, số xe ô tô còn lại (nếu có) được xử lý theo thứ tự: (i) Điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý mà chưa đủ định mức xe ô tô theo quy định tại Quyết định; (ii) Chuyển giao về Bộ Tài chính để xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo kết quả sắp xếp lại số xe ô tô hiện có về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bốn là, quy định rõ hơn cách xác định mức khoán kinh phí trong trường hợp các chức danh có đủ tiêu chuẩn được sử dụng xe tự nguyện đăng ký nhận khoán kinh phí sử dụng xe công; theo đó, mức khoán kinh phí được xác định theo từng tháng, trên cơ sở:
- Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc hoặc khoảng cách thực tế đi công tác;
- Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường);
- Số ngày làm việc theo quy định;
- Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày).
Năm là, quy định về giá mua xe ô tô chuyên dùng trong 02 trường hợp đảm bảo việc trang bị chặt chẽ, hiệu quả; cụ thể:
(i) Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù, giá mua xe do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc địa phương quản lý);
(ii) Đối với xe ô tô chuyên dùng không thuộc trường hợp quy định tại điểm (i) thì giá mua xe thực hiện như đối với xe ô tô phục vụ công tác chung.
Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền quyết định việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Sáu là, quy định xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô công. Theo đó, người ra quyết định mua sắm xe ô tô không đúng thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức, chủng loại phải bồi thường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô không đúng quy định, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Xe ô tô mua không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quy định, vượt định mức sẽ bị thu hồi để điều chuyển hoặc bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

markdown:
Quyết định này thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2015.
Trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, tại Quyết định lần này bổ sung một số nội dung mới sau:
**Một là, **theo quy định tại Quyết định này, chỉ có các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 và chức danh Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên mới được phép sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.
**Hai là, **quy định về việc thay thế xe ô tô phục vụ công tác (gồm xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung) khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định (15 năm) hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km **(đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng. **
**Ba là, **quy định thống nhất định mức từ 1 đến 2 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe (bao gồm cả các đơn vị đã trang bị xe theo quy định trước đây) để phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị.
Với quy định này, các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp sau khi sắp xếp, số xe ô tô còn lại (nếu có) được xử lý theo thứ tự: (i) Điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý mà chưa đủ định mức xe ô tô theo quy định tại Quyết định; (ii) Chuyển giao về Bộ Tài chính để xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo kết quả sắp xếp lại số xe ô tô hiện có về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
**Bốn là,** quy định rõ hơn cách xác định mức khoán kinh phí trong trường hợp các chức danh có đủ tiêu chuẩn được sử dụng xe tự nguyện đăng ký nhận khoán kinh phí sử dụng xe công; theo đó, mức khoán kinh phí được xác định theo từng tháng, trên cơ sở:
- Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc hoặc khoảng cách thực tế đi công tác;
- Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường);
- Số ngày làm việc theo quy định;
- Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày).
**Năm là, **quy định về giá mua xe ô tô chuyên dùng trong 02 trường hợp đảm bảo việc trang bị chặt chẽ, hiệu quả; cụ thể:
(i) Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù, giá mua xe do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc địa phương quản lý);
(ii) Đối với xe ô tô chuyên dùng không thuộc trường hợp quy định tại điểm (i) thì giá mua xe thực hiện như đối với xe ô tô phục vụ công tác chung.
Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền quyết định việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
**Sáu là, **quy định xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô công. Theo đó, người ra quyết định mua sắm xe ô tô không đúng thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức, chủng loại phải bồi thường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô không đúng quy định, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Xe ô tô mua không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quy định, vượt định mức sẽ bị thu hồi để điều chuyển hoặc bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
## Bình luậnÝ kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cache-Control: public, max-age=300

Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=OGYoTFSn0gEkAAAAZjgwY2I3NDYtYmU5Yy00YWQ2LWI5YzAtZTQzYTJiM2U5MTI10; domain=tapchitaichinh.vn; expires=Mon, 27-Mar-2017 23:46:04 GMT; path=/; HttpOnly


text:
Năm sinh viên đó là Li Binbin, Zhang Yagi, Chen Huiyun, Ni Wangjie and Chen Ping. Sinh viên thứ sáu ở cùng với họ nhưng không bị phạt là Jia Rong.
Khía cạnh đang gây thắc mắc của câu chuyện nằm ở chỗ có lẽ là một sinh viên cùng khóa đã báo cáo những sinh viên "tội lỗi" này cho nhà chức trách. Cảnh sát địa phương đã ập đến Trường Cao Đẳng Yingcai Sơn Đông ngay sau khi nhận được tấm hình về nhóm cầu nguyện.
Danh tính của người chụp hình không được công bố, nhưng theo một vài nguồn tin, một nam sinh trẻ tuổi thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản có lẽ chịu trách nhiệm cho việc này.
Theo quan điểm pháp lý, việc đuổi học được căn cứ trên một lệnh được Sở Giáo Dục Tỉnh Quảng Đông ban hành một vài tuần trước.
Các trường cao đẳng và đại học được thông báo lúc gần kết thúc rằng "các buổi họp mặt mang tính tôn giáo liên quan đến ba người trở lên" phải bị coi là "bất hợp pháp". Do đó, các viên chức đại học phải đuổi học những sinh viên vì "hoạt động do bản năng tôn giáo"
Tin tức xác nhận một bầu khí gia tăng của bất khoan dung chống lại tất cả các hình thức biểu thị tôn giáo được chính quyền Trung Quốc siết mạnh tay đang tăng lên.
Trong vài dịp ở những tháng gần đây, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Cộng Sản nước này đã nói rõ rằng tôn giáo - dưới bất kỳ hình thức nào dù đã được nhà nước cho phép nào - phải "giảm tải" hết sức có thể, trong bất kỳ tình huống nào phải giữ xa các cơ sở giáo dục.
Hiện tại, kỳ vọng đang cao đối với hội nghị thượng đỉnh quốc gia về tôn giáo đã được lên kế hoạch trước sẽ được Cục Quản Lý Nhà Nước về Tôn Giáo (SARA) tổ chức.
Thông báo gần nhất trên trang web của mình cục này nói rằng đang chuẩn bị cho cuộc họp rà soát các quy định về kiểm soát tôn giáo.
Nhiều Ki-tô hữu nói với AsiaNews rằng họ đang sợ bóng tối sẽ ập xuống trên cuộc sống của cộng đồng mình, do họ trải qua những biện pháp hạn chế nặng nề hơn.
Phó giám đốc Cục Quản Lý Nhà Nước về Tôn Giáo Zhongrong Chen nói rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về chương trình đào tạo "chuyên sâu" của các vị lãnh đạo tôn giáo địa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có mặt tại sự kiện này.
Paul Minh Nhật
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét

markdown:
**#TNCG:**Theo Tổ Chức Cứu Trợ Trung Quốc (ChinaAid), một tổ chức giám sát tình hình của các Ki-tô hữu Trung Quốc cho biết một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, đã đuổi học năm sinh viên Ki-tô giáo vì "phạm tội" tham gia cầu nguyện trong một căn phòng riêng.
Năm sinh viên đó là Li Binbin, Zhang Yagi, Chen Huiyun, Ni Wangjie and Chen Ping. Sinh viên thứ sáu ở cùng với họ nhưng không bị phạt là Jia Rong.
Khía cạnh đang gây thắc mắc của câu chuyện nằm ở chỗ có lẽ là một sinh viên cùng khóa đã báo cáo những sinh viên "tội lỗi" này cho nhà chức trách. Cảnh sát địa phương đã ập đến Trường Cao Đẳng Yingcai Sơn Đông ngay sau khi nhận được tấm hình về nhóm cầu nguyện.
Danh tính của người chụp hình không được công bố, nhưng theo một vài nguồn tin, một nam sinh trẻ tuổi thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản có lẽ chịu trách nhiệm cho việc này.
Theo quan điểm pháp lý, việc đuổi học được căn cứ trên một lệnh được Sở Giáo Dục Tỉnh Quảng Đông ban hành một vài tuần trước.
Các trường cao đẳng và đại học được thông báo lúc gần kết thúc rằng "các buổi họp mặt mang tính tôn giáo liên quan đến ba người trở lên" phải bị coi là "bất hợp pháp". Do đó, các viên chức đại học phải đuổi học những sinh viên vì "hoạt động do bản năng tôn giáo"
Tin tức xác nhận một bầu khí gia tăng của bất khoan dung chống lại tất cả các hình thức biểu thị tôn giáo được chính quyền Trung Quốc siết mạnh tay đang tăng lên.
Trong vài dịp ở những tháng gần đây, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Cộng Sản nước này đã nói rõ rằng tôn giáo - dưới bất kỳ hình thức nào dù đã được nhà nước cho phép nào - phải "giảm tải" hết sức có thể, trong bất kỳ tình huống nào phải giữ xa các cơ sở giáo dục.
Hiện tại, kỳ vọng đang cao đối với hội nghị thượng đỉnh quốc gia về tôn giáo đã được lên kế hoạch trước sẽ được Cục Quản Lý Nhà Nước về Tôn Giáo (SARA) tổ chức.
Thông báo gần nhất trên trang web của mình cục này nói rằng đang chuẩn bị cho cuộc họp rà soát các quy định về kiểm soát tôn giáo.
Nhiều Ki-tô hữu nói với AsiaNews rằng họ đang sợ bóng tối sẽ ập xuống trên cuộc sống của cộng đồng mình, do họ trải qua những biện pháp hạn chế nặng nề hơn.
Phó giám đốc Cục Quản Lý Nhà Nước về Tôn Giáo Zhongrong Chen nói rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về chương trình đào tạo "chuyên sâu" của các vị lãnh đạo tôn giáo địa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có mặt tại sự kiện này.
**Paul Minh Nhật**
## Không có nhận xét nào :
## Đăng nhận xét

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Server: GSE

Cache-Control: private, max-age=0

X-Content-Type-Options: nosniff