text:
Bài tập máy biến áp
Chia sẻ: Ha Duc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22
lượt xem 430
download
Bài tập máy biến áp
Tài liệu tham khảo nghành cơ khí, chế tạo máy cho sinh viên cao đẳng, đại học.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Bài tập máy biến áp
- CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA MÁY BIẾN ÁP Bài số 21 CẦN GIẢI NHŨNG BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA BIẾT U1 = 220V U2 CÓ 2 ĐẦU RA LÀ 15V 0 15V. a = 2 .b= 2,4 TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ GIÚP VÀ GỬI Về ĐỊA CHỈ MAIL LA: tinhyeudonphuong_dt2000@yahoo.com. Tính toán ve tiết diện dây và cách tính công suất , chiều dái dây quấn sơ cấp và chiều dài dây quấn thứ cấp tinh nói chung đầy dủ về loi thép rùi ve số kg thép , dòng điện và S biểu kiến. sau khi pos lên gủi về mail cho sdt tui sẽ bắn tiền sang cảm ơn bác nào giúp. Lien hệ số đt 01689986207. cảm on các bác. Bài số 22. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng điện áp 2400 120V, máy được nối vào lưới điện có điện áp 2.4kV, từ thông hình sin trong lõi thép lúc này là Φ = 0.1125sin188.5t Wb. Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Tần số của nguồn điện: ω 188.5 f= = = 30H z 2π 2π Số vòng dây của cuộn sơ cấp: U CA 2400 N1 = = = 160vg 4.44 × f × Φ 4.44 × 30 × 0.1125 Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = = 20 U HA 120 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: U 160 U H A = CA = = 8vg a 20 Bài số 23. Một máy biến áp một pha có công suất Sđm = 37.5kVA, U1đm = 2400V, U2đm = 480V, f = 60Hz, tiết diện ngang của lõi thép và chiều dài trung bình của mạch từ tương ứng là 95cm2 và 1.07m. Khi đặt vào dây quấn sơ cấp điện áp 2400V thì cường độ từ trường là 352Av/m và từ cảm cực đại 1.505T. Xác định : a. Tỉ số biến áp. b. Số vòng dây của mỗi dây quấn. 8
- c. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép khi máy biến áp làm niệm vụ tăng áp. Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = =5 U HA 480 Từ thông cực đại trong lõi thép: Φ = Bmax × S = 1.505 × 95 × 104 = 0.0143T Số vòng dây của cuộn sơ cấp: U CA 2400 N1 = = = 630vg 4.44 × f × Φ 4.44 × 60 × 0.0143 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: U 630 U H A = CA = = 126vg a 5 S.t. đ của mạch từ: F = H × l = 352 × 1.07 = 367.64Av Dòng điện từ hóa: F 367.64 IM = = = 2.92A N1 126 Bài số 24. Một máy biến áp một pha có công suất S đm = 2000kVA, U1đm = 4800V, U2đm = 600V, f = 60Hz, và chiều dài trung bình của mạch từ là 3.15m. Khi nối dây quấn sơ cấp vào lưới điện có điện áp 4800V thì dòng điện từ hoá bằng 2.5% dòng định mức sơ cấp, cường độ từ trường là 370.5Av/m và từ cảm cực đại 1.55T. Xác định : a. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép. b. Số vòng của mỗi dây quấn. c. Từ thông trong trong lõi thép d. Tiết diện ngang của lõi thép. Dòng điện sơ cấp: Sd m 2000 × 10 3 I1 = = = 416.667A U dm 4800 Dòng điện từ hóa: IM = 0.025 × I1đm = 0.025 × 416.667 = 10.417A Tỉ số biến đổi điện áp: U 4800 a = CA = =8 U HA 600 9
- S.t.đ của cuộn sơ cấp: F = H × l = 370.5 × 3.15 = 1167.075Av Số vòng dây của cuộn sơ cấp: F 1176.075 N1 = = = 112vg IM 10.41 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: N 112 Na = 1 = = 14vg a 8 Từ thông cực đại trong lõi thép: U CA 4800 Φ m ax = = = 0.161 4.44 × f × N 1 4.44 × 60 × 112 Tiết diện lõi thép: Φ 0.161 S= = = 1037.9cm 2 B 1.55 Bài số 25. Xét MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không). Cuộn dây sơ cấp có 400 vòng, cuộn dây thứ cấp có 800 vòng. Tiết diện lõi thép là 40cm2. Nếu cuộn dây sơ cấp được đấu vào nguồn 600V, 60Hz, hãy tính : a. Từ cảm cực đại trong lõi ? b. Điện áp thứ cấp ? Từ thông cực đại trong lõi thép: U CA 600 Φ m ax = = = 0.00563 Wb 4.44 × f × N 1 4.44 × 60 × 400 Từ cảm cực đại trong lõi thép: Φ 0.0053 Bm ax = m ax = = 1.407T S 40 × 10 −4 Tỉ số biến đổi điện áp: N 400 a= 1 = = 0.5 N 2 800 Điện áp thứ cấp: U 600 U2 = 1 = = 1200V a 0.5 Bài số 26. Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) 20kVA,1200V/120V. a. Tính dòng định mức sơ cấp và thứ cấp ? b. Nếu máy cấp cho tải 12kW có hệ số công suất bằng 0,8; tính dòng sơ và thứ cấp ? 10
- Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 20 × 10 3 I1d m = = = 16.667A U 1dm 1200 Tỉ số biến đổi điện áp: U 1200 a = 1d m = = 10 U 2d m 12 Dòng điện định mức phía thứ cấp: I 2dm = a × I1d m = 16.667 × 10 = 16.667A Dòng điện thứ cấp khi có tải: P 12 × 10 3 I2 = = = 125A U 2d m cos ϕ 120 × 0.8 Dòng điện sơ cấp khi có tải: I 125 I1 = 2 = = 12.5A a 10 Bài số 27. Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có tỉ số vòng dây 4:1 Điện áp thứ cấp là 120∠ 0o V. Người ta đấu một tải Zt = 10∠ 30o Ω vào thứ cấp. Hãy tính : a. Điện áp sơ cấp. b. Dòng điện sơ cấp và thứ cấp ? c. Tổng trở tải qui về sơ cấp. Điện áp sơ cấp: U 1 = aU 2 = 4 × 120∠0 o = 480∠0 o V & & Dòng điện thứ cấp: & = U 2 = 120∠0 = 12∠ − 30 o A & o I2 Z t 10∠30 o Dòng điện sơ cấp: & = I 2 = 12∠ − 30 = 3∠ − 30 o A & o I1 a 4 Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 16 × 10∠30 o = 160∠30 o Ω 11
- Bài số 28. Cho MBA tăng áp một pha lý tưởng (không sụt áp, tổn hao, dòng điện không tải bằng không) 50kVA, 400V/2000V cung cấp cho tải 40kVA có hệ số công suất của tải 0.8 (tải RL). Tính: a. Tổng trở tải ? b. Tổng trở tải qui về sơ cấp ? Tổng trở tải: U2 2000 2 zt = 2 = = 100Ω St 40 × 10 3 Do tải có tính cảm với cosϕ = 0.8 nên ϕ = 36.87o. Do vậy ta có: Zt = 100∠ 36.87oΩ Tỉ số biến đổi điện áp: U 400 a= 1 = = 0.2 U 2 2000 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 0.2 2 × 100∠36.87 o = 4∠36.87 o Ω Bài số 29. Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có số vòng dây là 180: 45. Điện trở sơ và thứ cấp lần lượt bằng 0.242Ω và 0.076Ω. Tính điện trở tương đương qui về sơ cấp ? Tỉ số biến đổi điện áp: N 180 a= 1 = =4 N2 45 Điện trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp: R ′2 = a 2 R 2 = 16 × 0.076 = 1.216Ω Điện trở tương đương: R td = R 1 + R ′ = 0.242 + 1.216 = 1.458Ω 2 Bài số 210. Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có số vòng dây bằng 220: 500. Phía sơ cấp đấu vào nguồn điện áp 220 V, phía thứ cấp cung cấp cho tải 10kVA. a. Tính điện áp trên tải. 12
- b. Dòng điện thứ cấp và sơ cấp ? c. Tính tổng trở tương đương của máy nhìn từ nguồn ? Tỉ số biến đổi điện áp: N 220 a= 1 = = 0.44 N 2 500 Điện áp trên tải: U 220 U2 = 1 = = 500V a 0.44 Dòng điện thứ cấp: S 10 × 10 3 I2 = = = 20A U2 500 Dòng điện sơcấp: I 20 I1 = 2 = = 45.454A a 0.44 Tổng trở tương đương nhìn từ nguồn: U 220 zv = 1 = = 4.84Ω I 1 45.454 Bài số 211. Máy biến áp một pha lý tưởng có điện áp U1/U2= 7200/240V, MBA vận hành tăng áp và được nối vào lưới điện có điện áp 220V, f = 60Hz, thứ cấp được nối với phụ tải có tổng trở 144∠ 46oΩ. Hãy xác định : a. Điện áp, dòng điện thứ cấp và sơ cấp. b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp. c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 240 a= 1 = = 0.0333 U 2 7200 Điện áp thứ cấp: U 220 U2 = 1 = = 6600V a 0.0333 Dòng điện thứ cấp: U& 6600∠0 o I2 = 2 = & = 45.833∠ − 46 o A Z t 144∠46 o Dòng điện sơ cấp: 13
- I & 45.833∠ − 46 o I1 = 2 = & = 1375∠ − 46 o A a 0.0333 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 0.03332 × 144∠46o = 0.16∠46o Ω = (0.111 + j0.1151)Ω Công suất tác dụng phía sơ cấp: P = I1 R td = 13752 × 0.1111 = 210067.34 W 2 Công suất phản kháng phía sơ cấp: Q = I 1 Xtd = 13752 × 0.1151 = 217610.9VAr 2 Công suất biểu kiến: S = P 2 + Q 2 = 210067.34 2 + 217610.9 2 = 302460VA Bài số 212. Máy biến áp một pha lý tưởng có tỉ số biến đổi điện áp 5:1. Phía hạ áp có dòng điện 15.6∠ 32oA, khi MBA vận hành giảm áp ở lưới điện có tần số f = 50Hz và được nối với phụ tải có tổng trở 8∠ 32oΩ. Hãy vẽ mạch điện thay thế và xác định : a. Điện áp thứ và sơ cấp, dòng điện sơ cấp. b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp. c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp. Điện áp thứ cấp: U 2 = I 2 Z t = 15.6∠ − 32 o × 8∠32 o = 124.8∠0 o V & & Điện áp sơ cấp: U 1 = aU 2 = 124.8∠0 o × 5 = 624∠0 o V & & Dòng điện sơ cấp: & = I1 = 15.6∠ − 32 = 3.12∠ − 32 o A & o I1 a 5 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 52 × 8∠32 o = 200∠32 o Ω = (169.61 + j105.984)Ω Công suất tác dụng phía sơ cấp: P = I1 R td = 3.12 2 × 169.61 = 1651.05 W 2 Công suất phản kháng phía sơ cấp: Q = I 1 Xtd = 3.12 2 × 105.984 = 1031.7VAr 2 Công suất biểu kiến: S = P 2 + Q 2 = 1651.052 + 1031.7 2 = 1946.9VA 14
- Bài số 213. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 25kVA, U1đm = 2200V, U2đm = 600V, f = 60Hz và các thông số như sau: R1 = 1.4Ω; R2 = 0.11Ω; Rfe = 18694Ω X1 = 3.2Ω; X2 = 0.25Ω; XM = 5011Ω Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số công suất của tải là 0.8 (tải RL). Xác định: a. Dòng điện không tải và dòng điện sơ cấp b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. c. Hiệu suất MBA Sơ đồ thay thế máy biến áp như hình sau: & R1 jX1 &' I R’2 jX’2 I1 2 & Io & IM & & I fe &2 U1 U' Rfe jXM Tổng trở của máy biến áp khi không tải: jX × R Fe j5011 × 18694 Z o = (R 1 + jX1 ) + M = (1.4 + 3.2j) + R Fe + jXM 18694 + j5011 = (1254.6 + 4678.3j)Ω = 4843.6∠75 Ω o Dòng điện không tải: U 2200 Io = 1 = & = 0.4542∠ − 75o A Z o 4843.6∠75 o Dòng điện tải: Sd m 25 × 10 3 I 2dm = = = 41.667A U 2d m 600 Tải có cosϕ = 0.8 chậm sau nên ϕ = 36.87o và khi chọn góc pha ban đầu của điện áp bằng 0 ta có: I 2dm = 41.667 ∠ − 36.87 o A & Tỉ số biến đổi điện áp: 15
- U 1 2200 a= = = 3.667 U2 600 Dòng điện thứ cấp quy đổi: & ′ = I 2d m = 41.667 ∠ − 36.87 = 11.363∠ − 36.87 o A & o I 2dm a 3.667 Dòng điện sơ cấp: I1 = I o + & ′2d m = 0.4542∠ − 75o + 11.363∠ − 36.87 o = 11.724∠ − 38.24 o A & & I Tổng trở nhánh từ hóa: jX × R Fe j5011 × 18694 ZM = M = = (1253.2 + j4675.1)Ω R Fe + jXM 18694 + j5011 Tổng trở tải: U & 600 Z t = & 2dm = = 14.4∠36.87 o Ω I 2d m 41.667 ∠ − 36.87 o Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 3.667 2 × 14.4∠36.87 o = 193.63∠36.87 o = (154.9 + j116.178)Ω Tổng trở vào của máy biến áp: Z × Z′ (1253.2 + j4675.1) × (154.9 + j116.178) Z v = Z1 + M t = 1.4 + j3.2 + Z M + Z ′t (1253.2 + j4675.1) + (154.9 + j116.178) = 148.8 + j119.4 = 190.753∠38.74 Ω o Điện áp sơ cấp: U 1 = I1z v = 11.725 × 190.753 = 2236.6V Tổng tổn hao trong máy biến áp: ∑ p = I12R 1 + I o2 R M + I 22R 2 = 11.7242 × 1.4 + 0.45422 × 1253.2 + 41.667 2 × 0.11 = 642 W Công suất phụ tải: P2 = Scosϕ = 25000 × 0.8 = 20000W Hiệu suất của máy biến áp: P2 20000 η= = = 96.89% P2 + ∑ p 20000 + 642 Bài số 214. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 100kVA, U1đm = 7200V, U2đm = 480V, f = 60Hz và các thông số như sau : R1 = 3.06Ω; R2 = 0.014Ω; Rfe = 71400Ω X1 = 6.05Ω; X2 = 0.027Ω; XM = 17809Ω Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số công suất của tải là 0.75 (tải RL). Tính : 16
- a. Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía sơ cấp. b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. c. Dòng điện không tải. Sơ đồ tương đương của máy biến áp: & Rn1 jXn1 I1 & Io &' I & & IM 2 &2 & U1 I fe U' Rfe jXM Tỉ số biến đổi diện áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp: Z ′2 = a 2 R 2 + ja 2 X2 = 152 × 0.014 + j × 152 × 0.027 = 3.15 + j6.075 Tổng trở ngắn mạch của máy biến áp: Z n = Z 1 + Z ′ = 3.06 + j6.05 + 3.15 + j6.075 = 6.21 + j12.125 = 13.623∠62.88 o Ω 2 Tổng trở nhánh từ hóa: jX × R Fe j17809 × 71400 ZM = M = = (4181.9 + j16766)Ω R Fe + jXM 71400 + j17809 Tổng trở tải: U2 480 2 z t = 2d m = = 2.304Ω Sd m 100 × 10 3 Tải có cosϕ = 0.75 chậm sau nên ϕ = 41.41o và: Zt = 2.304∠ 41.41o Ω Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 152 × 2.304∠41.41o = 518.4∠41.41o = (388.8 + j342.89)Ω Tổng trở nhánh thứ cấp: Z ′2 = Z n + Z ′ = (6.21 + j12.125) + (388.8 + j342.89) = (395.01 + j355.015)Ω t Tổng trở vào của máy biến áp: Z M × Z ′2 (4181.9 + j16766) × (395.01 + j355.015) Z v = = Z M + Z ′ (4181.9 + j16766) + (395.01 + j355.015) 2 = (379.3 + j352.6) = 517.84∠42.91 Ω o Dòng điện không tải: 17
- U 7200 Io = 1 = & = 0.4167 ∠ − 76 o A Z M 4181.9 + j16766 Dòng điện tải: Sd m 100 × 10 3 I 2dm = = = 208.33A U 2d m 480 I 2 = 208.33∠ − 41.41o A & Dòng điện tải quy đổi: & ′ = I 2 = 208.33∠ − 41.41 = 13.889∠ − 41.41o A & o I2 a 14 Dòng điện sơ cấp: I1 = I o + & ′2 = 0.4167 ∠ − 76o + 13.889∠ − 41.41o = 14.2335∠ − 42.36o A & & I Điện áp sơ cấp: U 1 = I1z v = 14.2335 × 517.84 = 7370.7V Bài số 215. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 75kVA, U1đm = 4160V, U2đm = 240V, f = 60Hz và các thông số như sau: R1 = 2.16Ω; R2 = 0.0072Ω; X1 = 3.84Ω; X2 = 0.0128Ω; Máy biến áp đang vận hành với điện áp 270V, cung cấp cho tải có tổng trở 1.45∠ 38.74 Ω. Tính : o a. Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía sơ cấp. b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. & Rn1 jXn1 I1 &1 = & ' I I 2 & U1 &2 U' Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 4160 a= 1 = = 17.333 U2 240 Các thông số của mạch thứ cấp quy đổi về sơ cấp: R ′2 = a 2 R 2 = 17.333 2 × 0.0072 = 2.1632Ω 18
- X′ = a 2 X2 = 17.3332 × 0.0128 = 3.8457 Ω 2 Tổng trở ngắn mạch: Z n = R 1 + jX1 + R ′ + jX′2 = 2.16 + j3.84 + 2.1632 + j3.8457 = (4.3232 + j7.6857)Ω 2 Dòng điện tải: U 270 I2 = = = 186.206∠38.74 o A Z t 1.45∠ − 38.74 o Dòng điện tải quy đổi: I & 186.206∠38.74 o I′ = 2 = & 2 = 10.743∠38.74 o A a 17.333 Điện áp thứ cấp quy đổi: U ′ = aU 2 = 17.333 × 270∠0 o = 4680∠0 o V & 2 & Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp: U 1 = I′ Z n + U ′ = 10.743∠38.74o × (4.3232 + j7.6857) + 4680∠0o = 4665.5∠1.15o V & & 2 & 2 Bài số 216. Một máy biến áp một pha 4800/6000V, 2000kVA, 50Hz có lõi thép với chiều dài trung bình 3.15m. Khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp nó tiêu thụ dòng điện từ hóa bằng 2% dòng điện định mức. Cường độ từ trường trong máy là 360Av/m và từ cảm bằng 1.55T. Tính (a) dòng điện từ hóa; (b) số vòng dây của hai cuộn dây; (c) từ thông trong lõi thép; (d) tiết diện ngang của lõi thép. Dòng điện định mức phía sơ cấp: Sdm 2000 × 10 3 Id m = = = 416.667A U dm 4800 Dòng điện từ hóa: I odm = 0.02 × I dm = 0.02 × 416.667 = 8.333A S.t.đ của cuộn sơ cấp: F = H × l = 360 × 3.15 = 1134Av Số vòng dây của cuộn sơ cấp: F 1134 N1 = = = 136vg I o 8.333 Số vòng dây thứ cấp: U 6000 N 2 = N 1 2 = 136 = 170vg U1 4800 Từ thông trong lõi thép: 19
- U1 4800 Φ m ax = = = 0.159 Wb 4.44f1N 1 4.44 × 50 × 136 Tiết diện lõi thép: Φ 0.159 S = m ax = = 0.1026m 2 B 1.55 Bài số 217. Dòng điện kích thích của máy biến áp một pha 480/240V, 50kVA, 50Hz bằng 2.5% dòng điện định mức và góc pha là 79.8o. Vẽ mạch điện tương đương và đồ thị véctơ khi không tải. Giả sử máy làm nhiệm vụ giảm điện áp. Tính: a. Dòng điện kích thích. b. Thành phần tổn hao của dòng điện kích thích. c. Dòng điện từ hóa d. Tổn hao trong lõi thép Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 50 × 10 3 I d m = dm = = 104.167A U dm 480 Dòng điện từ hóa: I odm = 0.025 × I dm = 0.025 × 104.167 = 2.604A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: I Fe = I o cos79.8 o = 2.604cos79.8 o = 0.462A Thành phần từ hóa của dòng kích thích: I M = I o sin79.8 o = 2.604sin79.8 o = 2.563A Thông số của nhánh từ hóa: U 480 R Fe = 1 = = 1038.96Ω I Fe 0.462 U 480 XM = 1 = = 187.3Ω I M 2.563 Sơ đồ thay thế và đồ thị vec tơ: 2.604A 0.462A 480V 79.8o 480V 1038.96Ω j187.3Ω 2.563A 2.604A 20
- Tổn hao công suất trong lõi thép: PFe = I Fe R Fe = 0.462 2 × 1038.96 = 221.76 W 2 Bài số 218. Một máy biến áp một pha có công suất định mức 200kVA, 7200/460V, 50Hz có tổn hao công suất trong lõi thép là 1100W, trong đó 74% là do từ trễ. Dòng điện từ hóa bằng 7.4% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương và đồ thị véc tơ khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp. Tính (a) dòng điện từ hóa và thành phần tổn hao của dòng điện kích thích; (b) dòng điện kích thích; (c) hệ số công suất không tải; (d) tổn hao do dòng điện xoáy. Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 200 × 10 3 I d m = dm = = 27.78A U dm 7200 Dòng điện từ hóa: I M = 0.074 × I d m = 0.074 × 27.78 = 2.08A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: P 1100 I Fe = Fe = = 0.153A U 1 7200 Dòng kích thích: I o = I M + I Fe = 2.08 2 + 0.1532 = 2.086A 2 2 Hệ số công suất khi không tải: I 0.153 cosϕo = Fe = = 0.0736 I o 2.086 Thông số của nhánh từ hóa: U 7200 R Fe = 1 = = 47058.82Ω I Fe 0.153 U 7200 XM = 1 = = 3471.55Ω IM 2.08 2.08A 0.153A 7200V 7200V 47058.8Ω j3471.55Ω 2.074A 2.08A 21
- Tổn hao do dòng điện xoáy: Px = 0.24 × 1100 = 264W Bài số 219. Tổn hao công suất do từ trễ và dòng điện xoáy trong máy biến áp một pha 75kVA, 480/120V, 50Hz làm nhiệm vụ nâng điện áp tương ứng là 215W và 115W. Dòng điện từ hóa bằng 2.5% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương gần đúng và đồ thị véctơ và tính (a) dòng điện kích thích; (b) hệ số công suất không tải; (c) công suất phản kháng đưa vào khi không tải. Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 75 × 10 3 I d m = dm = = 625A U dm 120 Dòng điện từ hóa: I M = 0.025 × I dm = 0.025 × 625 = 15.625A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: P 215 + 115 I Fe = Fe = = 2.75A U1 120 Dòng kích thích: I o = I M + I Fe = 15.6252 + 2.75 2 = 15.87A 2 2 Hệ số công suất khi không tải: I 2.75 cosϕo = Fe = = 0.173 I o 15.87 Thông số của nhánh kích thích: U 120 R Fe = 1 = = 4.364Ω I Fe 2.75 U 120 XM = 1 = = 7.68Ω I M 15.625 15.87A 2.75A 120V 120V 4.364Ω j7.68Ω 15.625A 15.87A Công suất phảm kháng khi không tải: 22
- Q o = I M × XM = 15.625 2 × 7.68 = 1874 VAr 2 Bài số 220. Một máy biến áp lý tưởng một pha 480/120V, 50Hz có dây quấn cao áp nối với lưới có điện áp 460V và dây quấn hạ áp nối với tải 24∠ 32.80Ω. Tính (a) điện áp và dòng điện thứ cấp; (b) dòng điện sơ cấp; (c) tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp; (d) công suất tác dụng, công suất phản kháng và dung lượng mà tải tiêu thụ. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 480 a = 1d m = =4 U 2d m 120 Điện áp thứ cấp: U 460 U2 = 1 = = 115V a 4 Dòng điện thứ cấp: U& 115 I2 = 2 = & = 3.51∠ − 32.8 o A Z t 24∠32.8 o Dòng điện sơ cấp: & = I 2 = 3.51∠ − 32.8 = 0.877 ∠ − 32.8 o A & o I1 a 4 Tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp: U& 460 Z1 = & 1 = = 524.52Ω I1 0.877 ∠ − 32.8o Công suất tác dụng của tải: P2 = U 2 I 2 cos ϕ2 = 115 × 3.51 × cos32.8 o = 339.3 W Công suất phản kháng của tải: Q 2 = U 2 I 2 sin ϕ2 = 115 × 3.51 × sin32.8 o = 218.67 VAr Công suất tác dụng của tải: S2 = U 2 I 2 = 115 × 3.51 = 403.65 VA Bài số 221. Một máy biến áp lý tưởng một pha 200kVA, 2300/230V, 50Hz, làm nhiệm vụ hạ điện áp cung cấp cho một tải 150kVA, cosϕ = 0.654 chậm sau. Tính (a) dòng điện thứ cấp; (b) tổng trở tải; (c) dòng điện sơ cấp. Dòng điện thứ cấp: S 150 × 10 3 I2 = t = = 652.174A U2 230 Tổng trở tải: 23
- U2 230 2 zt = 2 = = 0.3527 Ω St 150 × 10 3 Do cosϕ t = 0.654 chậm sau nên ϕ = 49.16o. Vậy: Z t = 0.3527 ∠ − 49.16 o Ω Tỉ số biến đổi điện áp: U 2300 a= 1 = = 10 U2 230 Dòng điện sơ cấp: I 653.174 I1 = 2 = = 65.2174A a 10 Bài số 222 Một máy biến áp 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số: RCA = 2.98Ω; XCA = 6.52Ω RHA = 0.021Ω XHA = 0.031Ω Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về phía cao áp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 152 × 0.021 = 4.725Ω H X′ A = a 2 XH A = 15 2 × 0.031 = 6.975Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A = (7.705 + j13.495)Ω H H Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp: R 2.98 R ′ = CA = 2 = 0.0132Ω CA a 2 15 X 6.52 X′ = CA = 2 = 0.02898Ω CA a 2 15 Z td H A = R H A + jXH A + R ′ + jX′ = (0.0342 + j0.05998)Ω CA CA Bài số 223. Một máy biến áp 30kVA, 50Hz, 2400/600V có các thông số: RCA = 1.86Ω, XCA = 3.41Ω , XMCA = 4962Ω, RHA = 0.15Ω, XHA = 0.28Ω, RfeCA = 19501Ω. 24
- Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về phía cao áp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 2400 a= 1 = =4 U2 600 Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 4 2 × 0.15 = 2.4Ω H X′ A = a 2 XH A = 4 2 × 0.28 = 4.48Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A = (4.26 + j7.89)Ω H H Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp: R 1.86 R ′ = CA = 2 = 0.11625Ω CA a 2 4 XCA 3.41 X′ = 2 = 2 = 0.2131Ω CA a 4 Z td H A = R H A + jXH A + R ′ + jX′ = (0.266 + j0.493)Ω CA CA Bài số 224. Một máy biến áp 25kVA, 50Hz, 2200/600V làm nhiệm vụ hạ điện áp có các thông số: RCA = 1.4Ω, XCA = 3.2Ω, XMCA = 5011Ω, RHA = 0.11Ω, XHA = 0.25Ω, RfeCA = 18694Ω. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện áp đưa vào để có công suất đưa ra 25kVA ở điện áp 600V và hệ số công suất cosϕ = 0.8 chậm sau; (b) thành phần tải của dòng điện sơ cấp; (c) dòng điện kích thích. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 2200 a= 1 = = 3.67 U2 600 Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 3.67 2 × 0.11 = 1.48Ω H X′ A = a 2 XH A = 3.67 2 × 0.25 = 3.36Ω H Tổng trở tải: U2 600 2 zt = 2 = = 14.4Ω St 25 × 10 3 Do cosϕ t = 0.8 chậm sau nên ϕ = 36.87o. Vậy: 25
- Z t = 14.4∠36.87 o Ω Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 3.67 2 × 14.4∠36.87 o = 193.95∠36.87 o = (155.16 + j116.37)Ω Mạch điện thay thế: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA Io & & & & U1 I fe IM jXM Z′ v U ′2 & Z’t = a2Zt Rfe M Dòng điện tải quy đổi: aU 2 & 3.67 × 600 I′ = & 2 = = 11.35∠ − 36.87 o A Z ′t 193.95∠36.87 o Điện áp đưa vào máy biến áp: U CA = I′ (R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A + Z ′t ) & & 2 H H = 11.35∠ − 36.87(1.4 + j3.2 + 1.48 + j3.36 + 155.16 + j116.37) = 2275.3∠0.997 V o Thành phần từ hóa của dòng kích thích: & = U 1 = 2275.3∠0.997 = 0.45∠ − 89 o A & o IM jXM j5011 Thành phần lõi thép của dòng kích thích: & = U 1 = 2275.3∠0.997 = 0.12∠0.997 o A & o I Fe R Fe 18694 Dòng điện kích thích: I o = I Fe + I M = 0.45∠ − 89 o + 0.12∠0.997 o = 0.12 − j0.4479 = 0.4658∠ − 74 o A & & & Dòng điên sơ cấp: I1 = I o + & ′2 = 0.4658∠ − 74 o + 11.35∠ − 36.87 o = (9.2 − j7.26)A & & I Thành phần dòng điện tải của dòng điện sơ cấp: It = 9.2A Bài số 225. Một máy biến áp một pha 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số như sau: RCA = 3.06Ω, XCA = 6.05Ω, XMCA = 17809Ω, 26
- RHA = 0.014Ω, XHA = 0.027Ω, RfeCA = 71400Ω. Máy biến áp cung cấp dòng điện định mức ở điện áp 480V, cosϕ = 0.75 chậm sau. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện trở và điện kháng ngắn mạch (tương đương) quy đổi về phía cao áp; (b) tổng trở vào mba bao gồm cả tải và khi không tải; (c) thành phần dòng điện tải phía cao áp; (d) điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. Mạch điện tương đương của máy biến áp: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA Io & & & & U1 I fe IM jXM Z′ v U ′2 & Z’t = a2Zt Rfe M Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 152 × 0.014 = 3.15Ω H X′ A = a 2 XH A = 15 2 × 0.027 = 6.075Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A H H = (3.06 + j6.05) + (3.15 + j6.075) = (6.21 + j12.13) = 13.62∠62.88 Ω o Tổng trở tải: U2 480 2 zt = 2 = = 2.3Ω St 100 × 10 3 Do cosϕ t = 0.75 chậm sau nên ϕ = 41.41o. Vậy: Z t = 2.3∠41.41o Ω Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 152 × 2.3∠41.41o = (388.12 + j342.3) = 517.5∠41.41o Ω Tổng trở không tải của máy biến áp: R × jXM 71400 × j17809 Z M = Fe = = 4181.9 +16766 = 17280∠76 o Ω R Fe + jXM 71400 + j17809 Tổng trở vào của máy biến áp: 27
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Ebook Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha - Trần Duy Phụng
208 p | 1784 | 776
-
Quy trình vận hành sửa chữa máy biến áp
164 p | 1512 | 667
-
Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz
7 p | 2544 | 529
-
Máy biến áp - truyền tải điện năng
23 p | 463 | 162
-
Bài giảng máy điện 1 (máy điện một chiều + máy biến áp)
103 p | 338 | 159
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 1
10 p | 233 | 113
-
Đồ án nghiên cứu máy biến áp
25 p | 269 | 110
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 10
7 p | 321 | 107
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2
6 p | 167 | 91
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 11
9 p | 214 | 72
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 4
6 p | 180 | 70
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 9
5 p | 138 | 65
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 6
5 p | 139 | 44
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 15
12 p | 102 | 43
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 18
7 p | 99 | 43
-
Quấy máy biến áp cỡ nhỏ
30 p | 47 | 23
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 8
8 p | 52 | 16

markdown:
# Bài tập máy biến áp
Chia sẻ: Ha Duc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22
![](images/blank.gif)
![](images/blank.gif)
lượt xem 430
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100602/informan174/80x100/cac_bai_tap_may_bien_ap_hay_hay_6256.jpg)
##
Bài tập máy biến áp
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Tài liệu tham khảo nghành cơ khí, chế tạo máy cho sinh viên cao đẳng, đại học.
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Bài tập máy biến áp
- CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA MÁY BIẾN ÁP Bài số 21 CẦN GIẢI NHŨNG BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA BIẾT U1 = 220V U2 CÓ 2 ĐẦU RA LÀ 15V 0 15V. a = 2 .b= 2,4 TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ GIÚP VÀ GỬI Về ĐỊA CHỈ MAIL LA: tinhyeudonphuong_dt2000@yahoo.com. Tính toán ve tiết diện dây và cách tính công suất , chiều dái dây quấn sơ cấp và chiều dài dây quấn thứ cấp tinh nói chung đầy dủ về loi thép rùi ve số kg thép , dòng điện và S biểu kiến. sau khi pos lên gủi về mail cho sdt tui sẽ bắn tiền sang cảm ơn bác nào giúp. Lien hệ số đt 01689986207. cảm on các bác. Bài số 22. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng điện áp 2400 120V, máy được nối vào lưới điện có điện áp 2.4kV, từ thông hình sin trong lõi thép lúc này là Φ = 0.1125sin188.5t Wb. Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. Tần số của nguồn điện: ω 188.5 f= = = 30H z 2π 2π Số vòng dây của cuộn sơ cấp: U CA 2400 N1 = = = 160vg 4.44 × f × Φ 4.44 × 30 × 0.1125 Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = = 20 U HA 120 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: U 160 U H A = CA = = 8vg a 20 Bài số 23. Một máy biến áp một pha có công suất Sđm = 37.5kVA, U1đm = 2400V, U2đm = 480V, f = 60Hz, tiết diện ngang của lõi thép và chiều dài trung bình của mạch từ tương ứng là 95cm2 và 1.07m. Khi đặt vào dây quấn sơ cấp điện áp 2400V thì cường độ từ trường là 352Av/m và từ cảm cực đại 1.505T. Xác định : a. Tỉ số biến áp. b. Số vòng dây của mỗi dây quấn. 8
- c. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép khi máy biến áp làm niệm vụ tăng áp. Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = =5 U HA 480 Từ thông cực đại trong lõi thép: Φ = Bmax × S = 1.505 × 95 × 104 = 0.0143T Số vòng dây của cuộn sơ cấp: U CA 2400 N1 = = = 630vg 4.44 × f × Φ 4.44 × 60 × 0.0143 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: U 630 U H A = CA = = 126vg a 5 S.t. đ của mạch từ: F = H × l = 352 × 1.07 = 367.64Av Dòng điện từ hóa: F 367.64 IM = = = 2.92A N1 126 Bài số 24. Một máy biến áp một pha có công suất S đm = 2000kVA, U1đm = 4800V, U2đm = 600V, f = 60Hz, và chiều dài trung bình của mạch từ là 3.15m. Khi nối dây quấn sơ cấp vào lưới điện có điện áp 4800V thì dòng điện từ hoá bằng 2.5% dòng định mức sơ cấp, cường độ từ trường là 370.5Av/m và từ cảm cực đại 1.55T. Xác định : a. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép. b. Số vòng của mỗi dây quấn. c. Từ thông trong trong lõi thép d. Tiết diện ngang của lõi thép. Dòng điện sơ cấp: Sd m 2000 × 10 3 I1 = = = 416.667A U dm 4800 Dòng điện từ hóa: IM = 0.025 × I1đm = 0.025 × 416.667 = 10.417A Tỉ số biến đổi điện áp: U 4800 a = CA = =8 U HA 600 9
- S.t.đ của cuộn sơ cấp: F = H × l = 370.5 × 3.15 = 1167.075Av Số vòng dây của cuộn sơ cấp: F 1176.075 N1 = = = 112vg IM 10.41 Số vòng dây của cuộn thứ cấp: N 112 Na = 1 = = 14vg a 8 Từ thông cực đại trong lõi thép: U CA 4800 Φ m ax = = = 0.161 4.44 × f × N 1 4.44 × 60 × 112 Tiết diện lõi thép: Φ 0.161 S= = = 1037.9cm 2 B 1.55 Bài số 25. Xét MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không). Cuộn dây sơ cấp có 400 vòng, cuộn dây thứ cấp có 800 vòng. Tiết diện lõi thép là 40cm2. Nếu cuộn dây sơ cấp được đấu vào nguồn 600V, 60Hz, hãy tính : a. Từ cảm cực đại trong lõi ? b. Điện áp thứ cấp ? Từ thông cực đại trong lõi thép: U CA 600 Φ m ax = = = 0.00563 Wb 4.44 × f × N 1 4.44 × 60 × 400 Từ cảm cực đại trong lõi thép: Φ 0.0053 Bm ax = m ax = = 1.407T S 40 × 10 −4 Tỉ số biến đổi điện áp: N 400 a= 1 = = 0.5 N 2 800 Điện áp thứ cấp: U 600 U2 = 1 = = 1200V a 0.5 Bài số 26. Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) 20kVA,1200V/120V. a. Tính dòng định mức sơ cấp và thứ cấp ? b. Nếu máy cấp cho tải 12kW có hệ số công suất bằng 0,8; tính dòng sơ và thứ cấp ? 10
- Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 20 × 10 3 I1d m = = = 16.667A U 1dm 1200 Tỉ số biến đổi điện áp: U 1200 a = 1d m = = 10 U 2d m 12 Dòng điện định mức phía thứ cấp: I 2dm = a × I1d m = 16.667 × 10 = 16.667A Dòng điện thứ cấp khi có tải: P 12 × 10 3 I2 = = = 125A U 2d m cos ϕ 120 × 0.8 Dòng điện sơ cấp khi có tải: I 125 I1 = 2 = = 12.5A a 10 Bài số 27. Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có tỉ số vòng dây 4:1 Điện áp thứ cấp là 120∠ 0o V. Người ta đấu một tải Zt = 10∠ 30o Ω vào thứ cấp. Hãy tính : a. Điện áp sơ cấp. b. Dòng điện sơ cấp và thứ cấp ? c. Tổng trở tải qui về sơ cấp. Điện áp sơ cấp: U 1 = aU 2 = 4 × 120∠0 o = 480∠0 o V & & Dòng điện thứ cấp: & = U 2 = 120∠0 = 12∠ − 30 o A & o I2 Z t 10∠30 o Dòng điện sơ cấp: & = I 2 = 12∠ − 30 = 3∠ − 30 o A & o I1 a 4 Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 16 × 10∠30 o = 160∠30 o Ω 11
- Bài số 28. Cho MBA tăng áp một pha lý tưởng (không sụt áp, tổn hao, dòng điện không tải bằng không) 50kVA, 400V/2000V cung cấp cho tải 40kVA có hệ số công suất của tải 0.8 (tải RL). Tính: a. Tổng trở tải ? b. Tổng trở tải qui về sơ cấp ? Tổng trở tải: U2 2000 2 zt = 2 = = 100Ω St 40 × 10 3 Do tải có tính cảm với cosϕ = 0.8 nên ϕ = 36.87o. Do vậy ta có: Zt = 100∠ 36.87oΩ Tỉ số biến đổi điện áp: U 400 a= 1 = = 0.2 U 2 2000 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 0.2 2 × 100∠36.87 o = 4∠36.87 o Ω Bài số 29. Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có số vòng dây là 180: 45. Điện trở sơ và thứ cấp lần lượt bằng 0.242Ω và 0.076Ω. Tính điện trở tương đương qui về sơ cấp ? Tỉ số biến đổi điện áp: N 180 a= 1 = =4 N2 45 Điện trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp: R ′2 = a 2 R 2 = 16 × 0.076 = 1.216Ω Điện trở tương đương: R td = R 1 + R ′ = 0.242 + 1.216 = 1.458Ω 2 Bài số 210. Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện không tải bằng không) có số vòng dây bằng 220: 500. Phía sơ cấp đấu vào nguồn điện áp 220 V, phía thứ cấp cung cấp cho tải 10kVA. a. Tính điện áp trên tải. 12
- b. Dòng điện thứ cấp và sơ cấp ? c. Tính tổng trở tương đương của máy nhìn từ nguồn ? Tỉ số biến đổi điện áp: N 220 a= 1 = = 0.44 N 2 500 Điện áp trên tải: U 220 U2 = 1 = = 500V a 0.44 Dòng điện thứ cấp: S 10 × 10 3 I2 = = = 20A U2 500 Dòng điện sơcấp: I 20 I1 = 2 = = 45.454A a 0.44 Tổng trở tương đương nhìn từ nguồn: U 220 zv = 1 = = 4.84Ω I 1 45.454 Bài số 211. Máy biến áp một pha lý tưởng có điện áp U1/U2= 7200/240V, MBA vận hành tăng áp và được nối vào lưới điện có điện áp 220V, f = 60Hz, thứ cấp được nối với phụ tải có tổng trở 144∠ 46oΩ. Hãy xác định : a. Điện áp, dòng điện thứ cấp và sơ cấp. b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp. c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 240 a= 1 = = 0.0333 U 2 7200 Điện áp thứ cấp: U 220 U2 = 1 = = 6600V a 0.0333 Dòng điện thứ cấp: U& 6600∠0 o I2 = 2 = & = 45.833∠ − 46 o A Z t 144∠46 o Dòng điện sơ cấp: 13
- I & 45.833∠ − 46 o I1 = 2 = & = 1375∠ − 46 o A a 0.0333 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 0.03332 × 144∠46o = 0.16∠46o Ω = (0.111 + j0.1151)Ω Công suất tác dụng phía sơ cấp: P = I1 R td = 13752 × 0.1111 = 210067.34 W 2 Công suất phản kháng phía sơ cấp: Q = I 1 Xtd = 13752 × 0.1151 = 217610.9VAr 2 Công suất biểu kiến: S = P 2 + Q 2 = 210067.34 2 + 217610.9 2 = 302460VA Bài số 212. Máy biến áp một pha lý tưởng có tỉ số biến đổi điện áp 5:1. Phía hạ áp có dòng điện 15.6∠ 32oA, khi MBA vận hành giảm áp ở lưới điện có tần số f = 50Hz và được nối với phụ tải có tổng trở 8∠ 32oΩ. Hãy vẽ mạch điện thay thế và xác định : a. Điện áp thứ và sơ cấp, dòng điện sơ cấp. b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp. c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp. Điện áp thứ cấp: U 2 = I 2 Z t = 15.6∠ − 32 o × 8∠32 o = 124.8∠0 o V & & Điện áp sơ cấp: U 1 = aU 2 = 124.8∠0 o × 5 = 624∠0 o V & & Dòng điện sơ cấp: & = I1 = 15.6∠ − 32 = 3.12∠ − 32 o A & o I1 a 5 Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 52 × 8∠32 o = 200∠32 o Ω = (169.61 + j105.984)Ω Công suất tác dụng phía sơ cấp: P = I1 R td = 3.12 2 × 169.61 = 1651.05 W 2 Công suất phản kháng phía sơ cấp: Q = I 1 Xtd = 3.12 2 × 105.984 = 1031.7VAr 2 Công suất biểu kiến: S = P 2 + Q 2 = 1651.052 + 1031.7 2 = 1946.9VA 14
- Bài số 213. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 25kVA, U1đm = 2200V, U2đm = 600V, f = 60Hz và các thông số như sau: R1 = 1.4Ω; R2 = 0.11Ω; Rfe = 18694Ω X1 = 3.2Ω; X2 = 0.25Ω; XM = 5011Ω Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số công suất của tải là 0.8 (tải RL). Xác định: a. Dòng điện không tải và dòng điện sơ cấp b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. c. Hiệu suất MBA Sơ đồ thay thế máy biến áp như hình sau: & R1 jX1 &' I R’2 jX’2 I1 2 & Io & IM & & I fe &2 U1 U' Rfe jXM Tổng trở của máy biến áp khi không tải: jX × R Fe j5011 × 18694 Z o = (R 1 + jX1 ) + M = (1.4 + 3.2j) + R Fe + jXM 18694 + j5011 = (1254.6 + 4678.3j)Ω = 4843.6∠75 Ω o Dòng điện không tải: U 2200 Io = 1 = & = 0.4542∠ − 75o A Z o 4843.6∠75 o Dòng điện tải: Sd m 25 × 10 3 I 2dm = = = 41.667A U 2d m 600 Tải có cosϕ = 0.8 chậm sau nên ϕ = 36.87o và khi chọn góc pha ban đầu của điện áp bằng 0 ta có: I 2dm = 41.667 ∠ − 36.87 o A & Tỉ số biến đổi điện áp: 15
- U 1 2200 a= = = 3.667 U2 600 Dòng điện thứ cấp quy đổi: & ′ = I 2d m = 41.667 ∠ − 36.87 = 11.363∠ − 36.87 o A & o I 2dm a 3.667 Dòng điện sơ cấp: I1 = I o + & ′2d m = 0.4542∠ − 75o + 11.363∠ − 36.87 o = 11.724∠ − 38.24 o A & & I Tổng trở nhánh từ hóa: jX × R Fe j5011 × 18694 ZM = M = = (1253.2 + j4675.1)Ω R Fe + jXM 18694 + j5011 Tổng trở tải: U & 600 Z t = & 2dm = = 14.4∠36.87 o Ω I 2d m 41.667 ∠ − 36.87 o Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 3.667 2 × 14.4∠36.87 o = 193.63∠36.87 o = (154.9 + j116.178)Ω Tổng trở vào của máy biến áp: Z × Z′ (1253.2 + j4675.1) × (154.9 + j116.178) Z v = Z1 + M t = 1.4 + j3.2 + Z M + Z ′t (1253.2 + j4675.1) + (154.9 + j116.178) = 148.8 + j119.4 = 190.753∠38.74 Ω o Điện áp sơ cấp: U 1 = I1z v = 11.725 × 190.753 = 2236.6V Tổng tổn hao trong máy biến áp: ∑ p = I12R 1 + I o2 R M + I 22R 2 = 11.7242 × 1.4 + 0.45422 × 1253.2 + 41.667 2 × 0.11 = 642 W Công suất phụ tải: P2 = Scosϕ = 25000 × 0.8 = 20000W Hiệu suất của máy biến áp: P2 20000 η= = = 96.89% P2 + ∑ p 20000 + 642 Bài số 214. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 100kVA, U1đm = 7200V, U2đm = 480V, f = 60Hz và các thông số như sau : R1 = 3.06Ω; R2 = 0.014Ω; Rfe = 71400Ω X1 = 6.05Ω; X2 = 0.027Ω; XM = 17809Ω Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số công suất của tải là 0.75 (tải RL). Tính : 16
- a. Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía sơ cấp. b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. c. Dòng điện không tải. Sơ đồ tương đương của máy biến áp: & Rn1 jXn1 I1 & Io &' I & & IM 2 &2 & U1 I fe U' Rfe jXM Tỉ số biến đổi diện áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp: Z ′2 = a 2 R 2 + ja 2 X2 = 152 × 0.014 + j × 152 × 0.027 = 3.15 + j6.075 Tổng trở ngắn mạch của máy biến áp: Z n = Z 1 + Z ′ = 3.06 + j6.05 + 3.15 + j6.075 = 6.21 + j12.125 = 13.623∠62.88 o Ω 2 Tổng trở nhánh từ hóa: jX × R Fe j17809 × 71400 ZM = M = = (4181.9 + j16766)Ω R Fe + jXM 71400 + j17809 Tổng trở tải: U2 480 2 z t = 2d m = = 2.304Ω Sd m 100 × 10 3 Tải có cosϕ = 0.75 chậm sau nên ϕ = 41.41o và: Zt = 2.304∠ 41.41o Ω Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp: Z ′t = a 2 Z t = 152 × 2.304∠41.41o = 518.4∠41.41o = (388.8 + j342.89)Ω Tổng trở nhánh thứ cấp: Z ′2 = Z n + Z ′ = (6.21 + j12.125) + (388.8 + j342.89) = (395.01 + j355.015)Ω t Tổng trở vào của máy biến áp: Z M × Z ′2 (4181.9 + j16766) × (395.01 + j355.015) Z v = = Z M + Z ′ (4181.9 + j16766) + (395.01 + j355.015) 2 = (379.3 + j352.6) = 517.84∠42.91 Ω o Dòng điện không tải: 17
- U 7200 Io = 1 = & = 0.4167 ∠ − 76 o A Z M 4181.9 + j16766 Dòng điện tải: Sd m 100 × 10 3 I 2dm = = = 208.33A U 2d m 480 I 2 = 208.33∠ − 41.41o A & Dòng điện tải quy đổi: & ′ = I 2 = 208.33∠ − 41.41 = 13.889∠ − 41.41o A & o I2 a 14 Dòng điện sơ cấp: I1 = I o + & ′2 = 0.4167 ∠ − 76o + 13.889∠ − 41.41o = 14.2335∠ − 42.36o A & & I Điện áp sơ cấp: U 1 = I1z v = 14.2335 × 517.84 = 7370.7V Bài số 215. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 75kVA, U1đm = 4160V, U2đm = 240V, f = 60Hz và các thông số như sau: R1 = 2.16Ω; R2 = 0.0072Ω; X1 = 3.84Ω; X2 = 0.0128Ω; Máy biến áp đang vận hành với điện áp 270V, cung cấp cho tải có tổng trở 1.45∠ 38.74 Ω. Tính : o a. Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía sơ cấp. b. Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. & Rn1 jXn1 I1 &1 = & ' I I 2 & U1 &2 U' Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 4160 a= 1 = = 17.333 U2 240 Các thông số của mạch thứ cấp quy đổi về sơ cấp: R ′2 = a 2 R 2 = 17.333 2 × 0.0072 = 2.1632Ω 18
- X′ = a 2 X2 = 17.3332 × 0.0128 = 3.8457 Ω 2 Tổng trở ngắn mạch: Z n = R 1 + jX1 + R ′ + jX′2 = 2.16 + j3.84 + 2.1632 + j3.8457 = (4.3232 + j7.6857)Ω 2 Dòng điện tải: U 270 I2 = = = 186.206∠38.74 o A Z t 1.45∠ − 38.74 o Dòng điện tải quy đổi: I & 186.206∠38.74 o I′ = 2 = & 2 = 10.743∠38.74 o A a 17.333 Điện áp thứ cấp quy đổi: U ′ = aU 2 = 17.333 × 270∠0 o = 4680∠0 o V & 2 & Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp: U 1 = I′ Z n + U ′ = 10.743∠38.74o × (4.3232 + j7.6857) + 4680∠0o = 4665.5∠1.15o V & & 2 & 2 Bài số 216. Một máy biến áp một pha 4800/6000V, 2000kVA, 50Hz có lõi thép với chiều dài trung bình 3.15m. Khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp nó tiêu thụ dòng điện từ hóa bằng 2% dòng điện định mức. Cường độ từ trường trong máy là 360Av/m và từ cảm bằng 1.55T. Tính (a) dòng điện từ hóa; (b) số vòng dây của hai cuộn dây; (c) từ thông trong lõi thép; (d) tiết diện ngang của lõi thép. Dòng điện định mức phía sơ cấp: Sdm 2000 × 10 3 Id m = = = 416.667A U dm 4800 Dòng điện từ hóa: I odm = 0.02 × I dm = 0.02 × 416.667 = 8.333A S.t.đ của cuộn sơ cấp: F = H × l = 360 × 3.15 = 1134Av Số vòng dây của cuộn sơ cấp: F 1134 N1 = = = 136vg I o 8.333 Số vòng dây thứ cấp: U 6000 N 2 = N 1 2 = 136 = 170vg U1 4800 Từ thông trong lõi thép: 19
- U1 4800 Φ m ax = = = 0.159 Wb 4.44f1N 1 4.44 × 50 × 136 Tiết diện lõi thép: Φ 0.159 S = m ax = = 0.1026m 2 B 1.55 Bài số 217. Dòng điện kích thích của máy biến áp một pha 480/240V, 50kVA, 50Hz bằng 2.5% dòng điện định mức và góc pha là 79.8o. Vẽ mạch điện tương đương và đồ thị véctơ khi không tải. Giả sử máy làm nhiệm vụ giảm điện áp. Tính: a. Dòng điện kích thích. b. Thành phần tổn hao của dòng điện kích thích. c. Dòng điện từ hóa d. Tổn hao trong lõi thép Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 50 × 10 3 I d m = dm = = 104.167A U dm 480 Dòng điện từ hóa: I odm = 0.025 × I dm = 0.025 × 104.167 = 2.604A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: I Fe = I o cos79.8 o = 2.604cos79.8 o = 0.462A Thành phần từ hóa của dòng kích thích: I M = I o sin79.8 o = 2.604sin79.8 o = 2.563A Thông số của nhánh từ hóa: U 480 R Fe = 1 = = 1038.96Ω I Fe 0.462 U 480 XM = 1 = = 187.3Ω I M 2.563 Sơ đồ thay thế và đồ thị vec tơ: 2.604A 0.462A 480V 79.8o 480V 1038.96Ω j187.3Ω 2.563A 2.604A 20
- Tổn hao công suất trong lõi thép: PFe = I Fe R Fe = 0.462 2 × 1038.96 = 221.76 W 2 Bài số 218. Một máy biến áp một pha có công suất định mức 200kVA, 7200/460V, 50Hz có tổn hao công suất trong lõi thép là 1100W, trong đó 74% là do từ trễ. Dòng điện từ hóa bằng 7.4% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương và đồ thị véc tơ khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp. Tính (a) dòng điện từ hóa và thành phần tổn hao của dòng điện kích thích; (b) dòng điện kích thích; (c) hệ số công suất không tải; (d) tổn hao do dòng điện xoáy. Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 200 × 10 3 I d m = dm = = 27.78A U dm 7200 Dòng điện từ hóa: I M = 0.074 × I d m = 0.074 × 27.78 = 2.08A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: P 1100 I Fe = Fe = = 0.153A U 1 7200 Dòng kích thích: I o = I M + I Fe = 2.08 2 + 0.1532 = 2.086A 2 2 Hệ số công suất khi không tải: I 0.153 cosϕo = Fe = = 0.0736 I o 2.086 Thông số của nhánh từ hóa: U 7200 R Fe = 1 = = 47058.82Ω I Fe 0.153 U 7200 XM = 1 = = 3471.55Ω IM 2.08 2.08A 0.153A 7200V 7200V 47058.8Ω j3471.55Ω 2.074A 2.08A 21
- Tổn hao do dòng điện xoáy: Px = 0.24 × 1100 = 264W Bài số 219. Tổn hao công suất do từ trễ và dòng điện xoáy trong máy biến áp một pha 75kVA, 480/120V, 50Hz làm nhiệm vụ nâng điện áp tương ứng là 215W và 115W. Dòng điện từ hóa bằng 2.5% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương gần đúng và đồ thị véctơ và tính (a) dòng điện kích thích; (b) hệ số công suất không tải; (c) công suất phản kháng đưa vào khi không tải. Dòng điện định mức phía sơ cấp: S 75 × 10 3 I d m = dm = = 625A U dm 120 Dòng điện từ hóa: I M = 0.025 × I dm = 0.025 × 625 = 15.625A Thành phần lõi thép của dòng kích thích: P 215 + 115 I Fe = Fe = = 2.75A U1 120 Dòng kích thích: I o = I M + I Fe = 15.6252 + 2.75 2 = 15.87A 2 2 Hệ số công suất khi không tải: I 2.75 cosϕo = Fe = = 0.173 I o 15.87 Thông số của nhánh kích thích: U 120 R Fe = 1 = = 4.364Ω I Fe 2.75 U 120 XM = 1 = = 7.68Ω I M 15.625 15.87A 2.75A 120V 120V 4.364Ω j7.68Ω 15.625A 15.87A Công suất phảm kháng khi không tải: 22
- Q o = I M × XM = 15.625 2 × 7.68 = 1874 VAr 2 Bài số 220. Một máy biến áp lý tưởng một pha 480/120V, 50Hz có dây quấn cao áp nối với lưới có điện áp 460V và dây quấn hạ áp nối với tải 24∠ 32.80Ω. Tính (a) điện áp và dòng điện thứ cấp; (b) dòng điện sơ cấp; (c) tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp; (d) công suất tác dụng, công suất phản kháng và dung lượng mà tải tiêu thụ. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 480 a = 1d m = =4 U 2d m 120 Điện áp thứ cấp: U 460 U2 = 1 = = 115V a 4 Dòng điện thứ cấp: U& 115 I2 = 2 = & = 3.51∠ − 32.8 o A Z t 24∠32.8 o Dòng điện sơ cấp: & = I 2 = 3.51∠ − 32.8 = 0.877 ∠ − 32.8 o A & o I1 a 4 Tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp: U& 460 Z1 = & 1 = = 524.52Ω I1 0.877 ∠ − 32.8o Công suất tác dụng của tải: P2 = U 2 I 2 cos ϕ2 = 115 × 3.51 × cos32.8 o = 339.3 W Công suất phản kháng của tải: Q 2 = U 2 I 2 sin ϕ2 = 115 × 3.51 × sin32.8 o = 218.67 VAr Công suất tác dụng của tải: S2 = U 2 I 2 = 115 × 3.51 = 403.65 VA Bài số 221. Một máy biến áp lý tưởng một pha 200kVA, 2300/230V, 50Hz, làm nhiệm vụ hạ điện áp cung cấp cho một tải 150kVA, cosϕ = 0.654 chậm sau. Tính (a) dòng điện thứ cấp; (b) tổng trở tải; (c) dòng điện sơ cấp. Dòng điện thứ cấp: S 150 × 10 3 I2 = t = = 652.174A U2 230 Tổng trở tải: 23
- U2 230 2 zt = 2 = = 0.3527 Ω St 150 × 10 3 Do cosϕ t = 0.654 chậm sau nên ϕ = 49.16o. Vậy: Z t = 0.3527 ∠ − 49.16 o Ω Tỉ số biến đổi điện áp: U 2300 a= 1 = = 10 U2 230 Dòng điện sơ cấp: I 653.174 I1 = 2 = = 65.2174A a 10 Bài số 222 Một máy biến áp 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số: RCA = 2.98Ω; XCA = 6.52Ω RHA = 0.021Ω XHA = 0.031Ω Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về phía cao áp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 152 × 0.021 = 4.725Ω H X′ A = a 2 XH A = 15 2 × 0.031 = 6.975Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A = (7.705 + j13.495)Ω H H Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp: R 2.98 R ′ = CA = 2 = 0.0132Ω CA a 2 15 X 6.52 X′ = CA = 2 = 0.02898Ω CA a 2 15 Z td H A = R H A + jXH A + R ′ + jX′ = (0.0342 + j0.05998)Ω CA CA Bài số 223. Một máy biến áp 30kVA, 50Hz, 2400/600V có các thông số: RCA = 1.86Ω, XCA = 3.41Ω , XMCA = 4962Ω, RHA = 0.15Ω, XHA = 0.28Ω, RfeCA = 19501Ω. 24
- Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về phía cao áp. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 2400 a= 1 = =4 U2 600 Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 4 2 × 0.15 = 2.4Ω H X′ A = a 2 XH A = 4 2 × 0.28 = 4.48Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A = (4.26 + j7.89)Ω H H Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp: R 1.86 R ′ = CA = 2 = 0.11625Ω CA a 2 4 XCA 3.41 X′ = 2 = 2 = 0.2131Ω CA a 4 Z td H A = R H A + jXH A + R ′ + jX′ = (0.266 + j0.493)Ω CA CA Bài số 224. Một máy biến áp 25kVA, 50Hz, 2200/600V làm nhiệm vụ hạ điện áp có các thông số: RCA = 1.4Ω, XCA = 3.2Ω, XMCA = 5011Ω, RHA = 0.11Ω, XHA = 0.25Ω, RfeCA = 18694Ω. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện áp đưa vào để có công suất đưa ra 25kVA ở điện áp 600V và hệ số công suất cosϕ = 0.8 chậm sau; (b) thành phần tải của dòng điện sơ cấp; (c) dòng điện kích thích. Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 2200 a= 1 = = 3.67 U2 600 Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 3.67 2 × 0.11 = 1.48Ω H X′ A = a 2 XH A = 3.67 2 × 0.25 = 3.36Ω H Tổng trở tải: U2 600 2 zt = 2 = = 14.4Ω St 25 × 10 3 Do cosϕ t = 0.8 chậm sau nên ϕ = 36.87o. Vậy: 25
- Z t = 14.4∠36.87 o Ω Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 3.67 2 × 14.4∠36.87 o = 193.95∠36.87 o = (155.16 + j116.37)Ω Mạch điện thay thế: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA Io & & & & U1 I fe IM jXM Z′ v U ′2 & Z’t = a2Zt Rfe M Dòng điện tải quy đổi: aU 2 & 3.67 × 600 I′ = & 2 = = 11.35∠ − 36.87 o A Z ′t 193.95∠36.87 o Điện áp đưa vào máy biến áp: U CA = I′ (R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A + Z ′t ) & & 2 H H = 11.35∠ − 36.87(1.4 + j3.2 + 1.48 + j3.36 + 155.16 + j116.37) = 2275.3∠0.997 V o Thành phần từ hóa của dòng kích thích: & = U 1 = 2275.3∠0.997 = 0.45∠ − 89 o A & o IM jXM j5011 Thành phần lõi thép của dòng kích thích: & = U 1 = 2275.3∠0.997 = 0.12∠0.997 o A & o I Fe R Fe 18694 Dòng điện kích thích: I o = I Fe + I M = 0.45∠ − 89 o + 0.12∠0.997 o = 0.12 − j0.4479 = 0.4658∠ − 74 o A & & & Dòng điên sơ cấp: I1 = I o + & ′2 = 0.4658∠ − 74 o + 11.35∠ − 36.87 o = (9.2 − j7.26)A & & I Thành phần dòng điện tải của dòng điện sơ cấp: It = 9.2A Bài số 225. Một máy biến áp một pha 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số như sau: RCA = 3.06Ω, XCA = 6.05Ω, XMCA = 17809Ω, 26
- RHA = 0.014Ω, XHA = 0.027Ω, RfeCA = 71400Ω. Máy biến áp cung cấp dòng điện định mức ở điện áp 480V, cosϕ = 0.75 chậm sau. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện trở và điện kháng ngắn mạch (tương đương) quy đổi về phía cao áp; (b) tổng trở vào mba bao gồm cả tải và khi không tải; (c) thành phần dòng điện tải phía cao áp; (d) điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp. Mạch điện tương đương của máy biến áp: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA Io & & & & U1 I fe IM jXM Z′ v U ′2 & Z’t = a2Zt Rfe M Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp: U 7200 a= 1 = = 15 U2 480 Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp: R ′ A = a 2 R H A = 152 × 0.014 = 3.15Ω H X′ A = a 2 XH A = 15 2 × 0.027 = 6.075Ω H Z td CA = R CA + jXCA + R ′ A + jX′ A H H = (3.06 + j6.05) + (3.15 + j6.075) = (6.21 + j12.13) = 13.62∠62.88 Ω o Tổng trở tải: U2 480 2 zt = 2 = = 2.3Ω St 100 × 10 3 Do cosϕ t = 0.75 chậm sau nên ϕ = 41.41o. Vậy: Z t = 2.3∠41.41o Ω Tổng trở tải quy đổi: Z ′t = a 2 Z t = 152 × 2.3∠41.41o = (388.12 + j342.3) = 517.5∠41.41o Ω Tổng trở không tải của máy biến áp: R × jXM 71400 × j17809 Z M = Fe = = 4181.9 +16766 = 17280∠76 o Ω R Fe + jXM 71400 + j17809 Tổng trở vào của máy biến áp: 27
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Ebook Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha - Trần Duy Phụng
208 p |
1784 |
776
-
Quy trình vận hành sửa chữa máy biến áp
164 p |
1512 |
667
-
Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz
7 p |
2544 |
529
-
Máy biến áp - truyền tải điện năng
23 p |
463 |
162
-
Bài giảng máy điện 1 (máy điện một chiều + máy biến áp)
103 p |
338 |
159
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 1
10 p |
233 |
113
-
Đồ án nghiên cứu máy biến áp
25 p |
269 |
110
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 10
7 p |
321 |
107
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2
6 p |
167 |
91
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 11
9 p |
214 |
72
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 4
6 p |
180 |
70
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 9
5 p |
138 |
65
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 6
5 p |
139 |
44
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 15
12 p |
102 |
43
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 18
7 p |
99 |
43
-
Quấy máy biến áp cỡ nhỏ
30 p |
47 |
23
-
tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 8
8 p |
52 |
16

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)


text:
-
Tài liệu tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS)
Tài liệu tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS) nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ các trưởng tiểu học chuyển đổi sang cơ chế dạy học cả ngày (FDS)”. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
63p minhminhquangtri32 03-07-2014 19 6 Download
-
Bài giảng Tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS)
Bài giảng Tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS) gồm 2 bài, trình bày một số vấn đề chung về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bồi dưỡng và phát triển năng lực GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tạo nguồn ...
36p minhminhquangtri32 03-07-2014 38 5 Download
-
Tài liệu tham khảo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( ban hành kèm theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT )
10p dienatc 01-11-2010 1910 180 Download
-
MỤC TIÊU Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giáo viên mầm non theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục của giáo viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.
8p buddy8 28-07-2011 2292 138 Download
-
.Mục tiêu:..- Hs biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống..- Có được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng..- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có định hướng sau này về nghề nghiệp..B. Chuẩn bị :.. 1/ Giáo viên:..- Nội dung kiến thức bài học..- Tranh ảnh về nghề điện dân dụng...
0p duonghungdx 17-09-2010 189 45 Download
-
I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Hiểu và trình bày được đặc điểm và cách sử dụng 1 số loại phan bón vi sinh trong sx nông, lâm nghiệp 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng chọn lọc ý và trình bày trước lớp II. Phương tiện: 1. Giáo viên: Chuẩn bị 1 số loại phân vi sinh 2. Học sinh: Sưu tầm 1 số loại phân vi sinh III. Phương pháp: - Vấn đáp - Trực quan - Nghiên cứu tài liệu IV. Tiến trình bài giảng: 1.
7p abcdef_33 17-09-2011 384 35 Download
-
Dù đang học tập hay làm việc, bạn cũng cần phải có ý tưởng để làm mới mình, tăng năng suất hoạt động, đưa bản thân đi lên, phát triển. Nhưng vấn đề ở đây là, làm sao để có một ý tưởng của riêng mình? Đó là một câu hỏi khó và không phải ai cũng tìm được câu trả lời.
3p bibocumi25 08-01-2013 27 2 Download
-
Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh nắm được kiến thức trọng tâm cần nắm được trong hai chương trồng trọt nông nghiệp - Rút kinh nghiệm truyền thụ kiến thức của giáo viên để từ đó điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị
8p abcdef_28 09-09-2011 31 1 Download
-
Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần I giới thiệu chung về cây hồ tiêu, chuẩn bị trước khi trồng, trồng trụ tiêu, nhân giống cây hồ tiêu. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.
54p qlngoc 14-05-2014 87 51 Download
-
I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Biết sử dụng điện năng một cách hợp lý an toàn, tiết kiệm - Có ý thức tiết kiệm điện năng II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 48, tìm hiẻu nhu cầu điện năng trong gia đình, địa phương, khu công nghiệp… - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/:
4p abcdef_33 15-09-2011 142 22 Download
-
.Nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phân tích và Môi trường, thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, đã nghiên cứu thành công công nghệ xử lý nước thải của các ngành mạ điện hoặc các ngành gia công cơ khí có nồng độ các kim loại nặng vượt tiêu chuẩn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.
2p nkt_bibo42 05-02-2012 79 31 Download
-
Tiết 58 VB: ĐẬP ĐÁ CÔN LÔN. - Phan Châu Trinh -.....I.MỤC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Thấy được đóng góp của nhà chí sĩ cách mạng Phan Châu Trinh cho nền.văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX... - Cảm nhận được vẻ đẹp hình tượng người chí sĩ yêu nước được khắc.
12p ducviet_58 07-08-2014 83 21 Download
-
Tiết 78 VB: KHI CON TU HÚ. - Tố Hữu -..I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. - Biết đọc - hiểu một tác phẩm thơ để bổ sung thêm kiến thức về tác giả,.tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại... - Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến.
8p ducviet_58 07-08-2014 106 16 Download
-
HÀNH CHÁNH Họ tên: LÝ VĂN BẢY Nam 61 tuổi..Nghề nghiệp: Làm ruộng Địa chỉ:Mỹ Hiệp,Đúc Mỹ,CàngLong,Trà Vinh..Nhập viện: 28/5/2009..II)LDNV:Tiểu máu đại thể..III) BỆNH SỬ: Cách nhập viện 2 ngày BN tiểu máu đỏ tươi có khi toàn dòng có khi cuối dòng,có máu cục,không tiểu gắt,tiểu máu -Khám BV tỉnh Trà Vinh chẩn đoán K bàng quang - Chuyển BV Chợ Rẫy.
9p truongthiuyen7 22-06-2011 35 5 Download
-
.....Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4: Phần 1 nhằm hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thiết kế trang phục cao cấp, thiết kế rập mẫu công công nghiệp, nhảy cỡ vóc, giác sơ đồ và lập tiêu chuẩn kỹ thuật.
113p violet_12 21-05-2014 60 39 Download
-
Tác phẩm này được dự định, như tiêu đề của nó, một giới thiệu ngắn gọn.các nguyên tắc về chất lượng là quan trọng cho người lao động trong một hiện đại.phòng thí nghiệm phân tích hóa học công nghiệp. Đó là dự định được một sách giáo khoa.cho học sinh chuẩn bị để trở thành kỹ thuật viên hoặc các nhà hóa học trong hóa chất.quá trình công nghiệp.
84p tuongmatdo 10-12-2011 80 29 Download
Xem 1-16 trên 16 kết quả từ khóa tai lieu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

markdown:
**tai lieu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học**
-
[Tài liệu tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS)](http://tailieu.vn/doc/tai-lieu-tap-huan-ap-dung-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-thong-qua-hoat-dong-dam-bao-chat-luo-1696077.html)
Tài liệu tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS) nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ các trưởng tiểu học chuyển đổi sang cơ chế dạy học cả ngày (FDS)”. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
63p
minhminhquangtri32
03-07-2014
19
6
Download
-
[Bài giảng Tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS)](http://tailieu.vn/doc/bai-giang-tap-huan-ap-dung-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc-thong-qua-hoat-dong-dam-bao-chat-lu-1696069.html)
Bài giảng Tập huấn: Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (FDS) gồm 2 bài, trình bày một số vấn đề chung về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bồi dưỡng và phát triển năng lực GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tạo nguồn ...
36p
minhminhquangtri32
03-07-2014
38
5
Download
-
Tài liệu tham khảo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( ban hành kèm theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT )
10p
dienatc
01-11-2010
1910
180
Download
-
MỤC TIÊU Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giáo viên mầm non theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục của giáo viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.
8p
buddy8
28-07-2011
2292
138
Download
-
.Mục tiêu:..- Hs biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống..- Có được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng..- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có định hướng sau này về nghề nghiệp..B. Chuẩn bị :.. 1/ Giáo viên:..- Nội dung kiến thức bài học..- Tranh ảnh về nghề điện dân dụng...
0p
duonghungdx
17-09-2010
189
45
Download
-
I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Hiểu và trình bày được đặc điểm và cách sử dụng 1 số loại phan bón vi sinh trong sx nông, lâm nghiệp 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng chọn lọc ý và trình bày trước lớp II. Phương tiện: 1. Giáo viên: Chuẩn bị 1 số loại phân vi sinh 2. Học sinh: Sưu tầm 1 số loại phân vi sinh III. Phương pháp: - Vấn đáp - Trực quan - Nghiên cứu tài liệu IV. Tiến trình bài giảng: 1.
7p
abcdef_33
17-09-2011
384
35
Download
-
Dù đang học tập hay làm việc, bạn cũng cần phải có ý tưởng để làm mới mình, tăng năng suất hoạt động, đưa bản thân đi lên, phát triển. Nhưng vấn đề ở đây là, làm sao để có một ý tưởng của riêng mình? Đó là một câu hỏi khó và không phải ai cũng tìm được câu trả lời.
3p
bibocumi25
08-01-2013
27
2
Download
-
Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh nắm được kiến thức trọng tâm cần nắm được trong hai chương trồng trọt nông nghiệp - Rút kinh nghiệm truyền thụ kiến thức của giáo viên để từ đó điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị
8p
abcdef_28
09-09-2011
31
1
Download
-
Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần I giới thiệu chung về cây hồ tiêu, chuẩn bị trước khi trồng, trồng trụ tiêu, nhân giống cây hồ tiêu. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.
54p
qlngoc
14-05-2014
87
51
Download
-
I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Biết sử dụng điện năng một cách hợp lý an toàn, tiết kiệm - Có ý thức tiết kiệm điện năng II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK bài 48, tìm hiẻu nhu cầu điện năng trong gia đình, địa phương, khu công nghiệp… - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/:
4p
abcdef_33
15-09-2011
142
22
Download
-
.Nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phân tích và Môi trường, thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, đã nghiên cứu thành công công nghệ xử lý nước thải của các ngành mạ điện hoặc các ngành gia công cơ khí có nồng độ các kim loại nặng vượt tiêu chuẩn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.
2p
nkt_bibo42
05-02-2012
79
31
Download
-
Tiết 58 VB: ĐẬP ĐÁ CÔN LÔN. - Phan Châu Trinh -.....I.MỤC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Thấy được đóng góp của nhà chí sĩ cách mạng Phan Châu Trinh cho nền.văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX... - Cảm nhận được vẻ đẹp hình tượng người chí sĩ yêu nước được khắc.
12p
ducviet_58
07-08-2014
83
21
Download
-
Tiết 78 VB: KHI CON TU HÚ. - Tố Hữu -..I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. - Biết đọc - hiểu một tác phẩm thơ để bổ sung thêm kiến thức về tác giả,.tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại... - Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến.
8p
ducviet_58
07-08-2014
106
16
Download
-
HÀNH CHÁNH Họ tên: LÝ VĂN BẢY Nam 61 tuổi..Nghề nghiệp: Làm ruộng Địa chỉ:Mỹ Hiệp,Đúc Mỹ,CàngLong,Trà Vinh..Nhập viện: 28/5/2009..II)LDNV:Tiểu máu đại thể..III) BỆNH SỬ: Cách nhập viện 2 ngày BN tiểu máu đỏ tươi có khi toàn dòng có khi cuối dòng,có máu cục,không tiểu gắt,tiểu máu -Khám BV tỉnh Trà Vinh chẩn đoán K bàng quang - Chuyển BV Chợ Rẫy.
9p
truongthiuyen7
22-06-2011
35
5
Download
-
.....Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4: Phần 1 nhằm hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thiết kế trang phục cao cấp, thiết kế rập mẫu công công nghiệp, nhảy cỡ vóc, giác sơ đồ và lập tiêu chuẩn kỹ thuật.
113p
violet_12
21-05-2014
60
39
Download
-
Tác phẩm này được dự định, như tiêu đề của nó, một giới thiệu ngắn gọn.các nguyên tắc về chất lượng là quan trọng cho người lao động trong một hiện đại.phòng thí nghiệm phân tích hóa học công nghiệp. Đó là dự định được một sách giáo khoa.cho học sinh chuẩn bị để trở thành kỹ thuật viên hoặc các nhà hóa học trong hóa chất.quá trình công nghiệp.
84p
tuongmatdo
10-12-2011
80
29
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close


text:
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
TỔNG
CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 53/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn các VBPL liên quan đến xuất
khẫu gỗ Trắc
Hà
Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012
Kính
gửi:
Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp quốc phòng.
(Số 102 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).
Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp quốc phòng có công văn số 3673/TCTKTKT-XNK2 ngày 30/12/2011 gửi Tổng cục
Hải quan đề nghị hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến việc xuất khẩu
sang Trung Quốc lô hàng gỗ Trắc nhập khẩu từ Lào.
Về vấn đề ngày, đề nghị Tổng công
ty nghiên cứu một số văn bản pháp luật liên quan đến xuất khẩu gỗ như:
- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày
15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ
tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày
23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt
động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá
cảnh hàng hóa với nước ngoài;
- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày
30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý
hiếm;
- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày
06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên;
- Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày
06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK;
- Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày
25/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT
ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định hồ
sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
Cục Giám sát quản lý về hải quan –
Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT.
CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải
Tin, bài liên quan:
Tags:
53/GSQL-GQ1, CONG VAN 53, CUC GIAM SAT QUAN LY VE HAI QUAN, XUAT KHAU GO TRAC, XUAT NHAP KHAU
Email nhận thông báo:

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Set-Cookie: Culture=vi; domain=thuvienphapluat.vn; expires=Mon, 23-May-2016 10:22:03 GMT; path=/

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


markdown:
# Sách hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
- Đầu tiên là thuật ngữ“Kinh tếhọc” do Aritxtôt (nhà triết học cổHy Lạp) đưa ra cách đây vào khoảng 2300 năm, đây là thời kỳbắt đầu xuất hiện các tưtưởng kinh tế. - Theo Aritxtôt: Kinh tếlà mức sống, là tiết kiệm, là thu nhập, sinh hoạt vật chất, là các ngành sản xuất vật chất. Là người đầu tiên phân tích vềgiá trịtrao đổi, giá trịvà vạch ra quan hệ hàng tiền. Mác cho rằng ông đã tiếp cận đến học thuyết Giá trị-Lao động. - Đầu thếkỷ17 (năm 1615) một học giảngười Pháp có tên là A.Mông Crê-chiên (A.Montchrétien) lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ“Kinh tếchính trịhọc” (trong tác phẩm “Chuyên luận vềkinh tếchính trịhọc”). Theo ông, kinh tếchính trịhọc là khoa học nghiên cứu những quy tắc thực tiễn cho hoạt động kinh tế. Là một đại biểu của chủnghĩa trọng thương nên ông chỉgiới hạn việc phân tích quá trình lưu thông, thương mại ( sựhạn chếtrong phạm vi nghiên cứu) Kinh tếchính trịhọc được xem nhưlà khoa học vềkinh tếnhà nước, nghiên cứu vai trò nhà nước trong đời sống kinh tế. Kinh tếchính trịhọc chỉtrởthành một khoa học thực sựbởi các nhà kinh tếchính trịtưsản cổ điển và được Mác-Enghen phát triển bổsung hoàn thiện, sau này Lê-nin tiếp tục phát triển trong điều kiện lịch sửmới (bước vào đầu thếkỷ20, chủnghĩa tưbản đã chuyển sang giai đoạn độc quyền và đặc biệt sựthành công của cách mạng tháng mười Nga.
![ pdf](/images/icons/pdf16x16.gif)
[franklove](#)| Ngày: 25/07/2013 | Lượt xem: 900 | Lượt tải: 11 ![ download](/images/download.gif)
![ download](/images/download.gif)
**Sách hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác - Lê nin**, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


markdown:
# Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo dục âm nhạc
Như chúng ta đã biết, trong mọi thời đại, giáo dục chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội. Cùng với một số ngành khác, giáo dục góp phần nâng cao đời sống xã hội của mỗi con người, có điềutuỳ theo mỗi thời đại mà giáo dục sẽ tổ chứckiểu này hay kiểu khác. Tuỳ theo mỗi độ tuổi mà giáo dục khác nhau. Do đặc điểm của lứa tuổi nên việc giáo dụchọc sinh mẫu giáo được tiến hành theo phương châm "Chơi mà học". Vì vậy, giáo dục âm nhạc cho lứa tuổi này góp phần không nhỏ vào vi ệc giáo dục toàn diện cho trẻ son.
![ pdf](/images/icons/pdf16x16.gif)
[franklove](#)| Ngày: 23/01/2014 | Lượt xem: 3167 | Lượt tải: 19 ![ download](/images/download.gif)
![ download](/images/download.gif)
**Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo dục âm nhạc**, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


text:
Gian hàng bán
Rao vặt
Hỏi đáp
Thêm
Danh sách gian hàng
Tin tức từ Vatgia.com
Để kinh doanh Online thành công
Đánh giá sản phẩm
BaoKim.vn
MyTour.vn
Nhanh.vn
WebBNC.net
Thông báo
Hỗ trợ
Đăng ký
Đăng ký thành viên
Đăng ký gian hàng
Đăng nhập
Nhớ mật khẩu
Quên mật khẩu?
Hoặc đăng nhập bằng:
Sản phẩm
Sản phẩm
Rao vặt
Hỏi đáp
Cửa hàng
Trang chủ
>
xe may airblade
Bạn có muốn tìm thêm:
xe may yamaha
xe may honda
xe may
xe may suzuki
xe may attila
xe may airblade
bán xe may airblade
xe may airblade honda
xe may airblade thai
xe may airblade thailand
ban xe may airblade
xe may airblade trang
xe may airblade da
xe may sym
xe may honda click
xe may lx 125
xe may piaggio
xe may vespa
xe may honda wave
xe may wave rs
Tìm trong danh mục
Phụ kiện trang trí xe... (3)
Logo, Decal Xe máy (2)
Các phụ tùng xe máy... (4)
Lốp xe máy (3)
Khóa chống trộm xe máy (1)
Danh mục
Xe máy, phụ tùng xe máy (16)
Các phụ tùng xe máy... (4)
Lốp xe máy (3)
Phụ kiện trang trí xe... (3)
Lọc gió xe máy (2)
Logo, Decal Xe máy (2)
Khóa chống trộm xe máy (1)
Thảm lót chân Xe Máy (1)
Dòng sản phẩm liên quan tới “
xe may airblade
”
Xem tất cả
Lốp Honda Airblade không săm IRC 100/70-14
Khoảng
1.180.000₫
2 gian hàng bán
Ốp máy INOX Airblade
Khoảng
75.000₫
1 gian hàng bán
Ốp bô gang đúc Honda Airblade việt
Khoảng
155.000₫
1 gian hàng bán
Ốp bô gang đúc Airblade thái
Khoảng
150.000₫
1 gian hàng bán
Tấm lọc gió Honda AirBlade 17210-KVB-930
Khoảng
130.000₫
1 gian hàng bán
Tấm lọc gió Honda AirBlade Fi 17210-KVG-V20
Khoảng
100.000₫
1 gian hàng bán
Tất cả
Bán chạy
Mới cập nhật
Giá tăng dần
Giá giảm dần
-
Toàn quốc
Hà Nội
Siêu giảm giá
Gian hàng đảm bảo
Giao dịch đảm bảo
Miễn phí vận chuyển
Gian hàng mới
Hiển thị sản phẩm lên đầu trang?
Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm rao vặt
Xem tất cả
Cần bán chiếc Airblade Fi nhập khẩu Hàn quốc Korea ,kiểu dáng 2 mắt không khác g
-
8.500.000 ₫
Đăng bởi:
vodepconkhon
Cập nhật:
30 phút trước
Bán xe Airblade Fi nhập khẩu Korea HQ.Máy móc nguyên bản tuyệt đối.Full hình
-
9.500.000 ₫
Đăng bởi:
trai_quan_tu
Cập nhật:
39 phút trước
Bán honda Airblade Fi pb 2012 bks 29M 5 số đời 2012 Sport chính chủ nguyên bản
-
29.500.000 ₫
Đăng bởi:
acmani
Cập nhật:
44 phút trước
Mình bán xe Airblade Fi Đen biển 30K2 4 số C,chủ 31tr mầu đen ch.
-
31.000.000 ₫
Đăng bởi:
binh1980xxx
Cập nhật:
44 phút trước
Cần bán chiếc xe honda Airblade chế thường mầu đỏ nguyên bản.biển 29V5 12986.tro
-
22.000.000 ₫
Đăng bởi:
hatvoidongsong
Cập nhật:
44 phút trước
Tìm kiếm hỏi đáp
Xem tất cả
Có nên đổi Sirius 2012 RC lấy Airblade 2011?
Đăng bởi:
lyhantu
Cập nhật:
30/12/2014 - 14:08
Mua xe ga nào tầm tiền dưới 40tr?
Đăng bởi:
saobienhp
Cập nhật:
01/01/2015 - 01:20
Xe tay ga nào cho nữ?
Đăng bởi:
hanlamlam
Cập nhật:
05/01/2015 - 11:11
Tư vấn mua xe tay ga cho nam giới?
Đăng bởi:
ocnhoi
Cập nhật:
15/01/2015 - 21:58
MUA XE TAY GA HÃNG NÀO TỐT
Đăng bởi:
vuhuco
Cập nhật:
19/01/2015 - 19:36
Sản phẩm
xe may airblade
nhiều người bán -
Xem tất cả
Ốp bô gang Airblade 125
Giá bán:
160.000₫
Hàng mới từ
160.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ kiện:
Ốp pô
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí, Bảo vệ thiết bị, Bảo đảm an toàn
Chất liệu:
Gang đúc
Mới được đánh giá
Chưa có đánh giá nào
Sàn để chân Airblade 125
Giá bán:
160.000₫
Hàng mới từ
160.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ kiện:
Ốp để chân
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí, Để chân
Chất liệu:
Inox
Mới được đánh giá
Chưa có đánh giá nào
Ốp bầu gió Airblade 125
Giá bán:
150.000₫
Hàng mới từ
150.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ kiện:
Ốp bầu gió
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí, Bảo vệ thiết bị
Chất liệu:
Inox
Mới được đánh giá
Chưa có đánh giá nào
Bộ ốp bảo vệ INOX Honda AirBlade VN
Giá bán:
400.000₫
Hàng mới từ
400.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ kiện:
Bộ phận bảo vệ
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí, Bảo vệ thiết bị, Bảo đảm an toàn
Chất liệu:
Inox
Chưa có đánh giá nào
Dán keo xe Honda Airblade 2013
Giá bán:
560.000₫
Hàng mới từ
560.000 ₫
(1 GH bán)
Loại:
Decal
Xuất xứ:
Chính hãng
Chưa có đánh giá nào
Ốp INOX quat Gió Honda Airblade
Giá bán:
75.000₫
Hàng mới từ
45.000 ₫
(2 GH bán)
Loại phụ tùng:
Ốp quạt gió
Chưa có đánh giá nào
Ốp đuôi pô INOX Honda Airblade
Giá bán:
40.000₫
Hàng mới từ
40.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ tùng:
Ốp pô
Chưa có đánh giá nào
Ốp thân pô INOX Honda Airblade
Giá bán:
150.000₫
Hàng mới từ
150.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ tùng:
Ốp pô
Chưa có đánh giá nào
Ốp bầu gió Honda Airblade
Giá bán:
45.000₫
Hàng mới từ
45.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ tùng:
Ốp bầu lọc
Chưa có đánh giá nào
Giá để hàng giữa INOX Honda Airblade
Giá bán:
155.000₫
Hàng mới từ
155.000 ₫
(1 GH bán)
Loại phụ tùng:
Thiết bị khác
Chưa có đánh giá nào
Thảm để chân INOX Honda Airblade
Giá bán:
80.000₫
Hàng mới từ
80.000 ₫
(1 GH bán)
Chất liệu:
Inox
Màu sắc:
Nhiều màu
Xuất xứ:
Chính Hãng
Chưa có đánh giá nào
Decal trang trí xe máy Honda Airblade 2013 K6003
Giá bán:
500.000₫
Hàng mới từ
500.000 ₫
(1 GH bán)
Loại:
Decal trang trí
Xuất xứ:
Chính hãng
Chưa có đánh giá nào
Honda Airblade Fi Trắng đỏ đen
Honda Air Blade Fi 2011 (Trắng đỏ đen)
Không có GH bán...
Hãng sản xuất:
HONDA
Dung tich xy lanh:
108cc
Loại Xe:
Xe ga
Công suất tối đa:
6.7kw/7500rpm
Khung xe:
Khung ống thép
4,1
/ 57 phiếu
22
câu hỏi về sản phẩm
Airblade 2011
,
Air Blade 2011
Honda Air Blade Fi 2011 (Đỏ bạc đen)
Không có GH bán...
Hãng sản xuất:
HONDA
Dung tich xy lanh:
108cc
Loại Xe:
Xe ga
Công suất tối đa:
6.7kw/7500rpm
Khung xe:
Khung ống thép
3,7
/ 15 phiếu
11
câu hỏi về sản phẩm
Decal xe máy AirBlade Đỏ
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
Decal xe máy AirBlade Trắng
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
Decal thông số xe máy AirBlade
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
Decal bộ xe máy AirBlade R
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
Decal bộ xe máy AirBlade Repsol
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
Decal bộ xe máy AirBlade Wing
Không có GH bán...
Loại phụ kiện:
Decal
Loại xe:
Air Blade
Chức năng:
Trang trí
Chưa có đánh giá nào
<<
<
1
2
3
...
>
>>
Hỗ trợ vận chuyển
Hỗ trợ thanh toán online
Chấp nhận thanh toán
Điện thoại, viễn thông
Phụ kiện,thiết bị sửa chữa,...
Mobile
Thiết bị viễn thông
Dịch vụ viễn thông
Máy tính, linh kiện
Máy vi tính
Thiết bị cho máy tính
Máy văn phòng
Linh kiện, phụ kiện Laptop
Điện tử, điện máy
Thiết bị an ninh
Âm thanh
Đồ dùng trong bếp
Hình ảnh
Máy ảnh, máy quay
Thiết bị liên quan
Máy ảnh, máy quay
Dịch vụ chụp, rửa ảnh
Dịch vụ sửa chữa, thẩm định
Ô tô, xe máy, xe đạp
Ô tô (Xe hơi)
Xe máy, phụ tùng xe máy
Phụ tùng ô tô
Đồ chơi ô tô
Công nghiệp, Xây dựng
Thiết bị điện, nước
Xây dựng
Vật tư, thiết bị công nghiệp
Cơ khí chế tạo
Thời trang, phụ kiện
Thời trang nữ
Thời trang nam
Đồng hồ đeo tay
Đồ trang sức
Mẹ & Bé
Đồ dùng cho trẻ
Tắm gội, vệ sinh an toàn
Đồ cho bé khi ra ngoài
Đồ cho mẹ
Sức khỏe, sắc đẹp
Y tế, sức khỏe
Nước hoa - Mỹ phẩm khác
Chăm sóc da mặt
Đồ trang điểm
Đồ dùng sinh hoạt
Đồ dùng nhà bếp, phòng ăn
Các loại đồ khác
Đồ dùng cá nhân
Đồ điện gia dụng
Nội thất, ngoại thất
Nội thất không gian, tổng hợp
Nội thất phòng ngủ
Nội thất phòng khách
Đèn trang trí, chiếu sáng
Sách, đồ văn phòng
Sách
Thiết bị văn phòng
Văn phòng phẩm
Thiết bị giáo dục
Hoa, quà tặng, đồ chơi
Đồ chơi
Quà tặng
Hoa
Cây giả - Hoa giả
Dịch vụ, giải trí, du lịch
Thể thao
Du lịch
Dịch vụ vận tải, vận chuyển
Game, đồ chơi
Thực phẩm, đồ uống
Đồ uống
Bánh kẹo, mứt
Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm chín, qua chế biến
Vatgia.com - Sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam
Mua hàng trực tuyến mang lại sự tiện lợi, chủ động, lựa chọn đa dạng, với các dịch vụ hỗ trợ mua hàng, bán hàng, thanh toán an toàn, giao hàng chuyên nghiệp.
Với phương châm “Luôn đặt mình vào địa vị khách hàng và đối xử trên mong đợi của họ”, Vatgia.com không ngừng nỗ lực, cải tiến đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người tiêu dùng.
Vatgia đảm bảo cung cấp đúng thông tin cho đúng người, đúng lúc, đảm bảo thanh toán trực tuyến bảo mật an toàn, áp dụng hình thức vận chuyển nhanh phù hợp.
Rao vặt
|
Hỏi đáp
|
Review - Đánh giá
|
Lưu trữ rao vặt
|
Quà tết
|
Việc làm
|
Exciter 150
|
Dien thoai
|
Laptop
|
Mua ban oto
|
Xe may
|
iPhone 5
|
iPhone 5s
|
iPhone 6
|
iPhone 6 Plus
|
iPhone 4
|
iPhone 4s
|
Điện thoại iphone
|
Galaxy s5
|
Điện thoại samsung
|
HTC One
|
Điện thoại HTC
|
Nokia
|
Nokia lumia 625
|
Nokia lumia 520
|
Sony xperia z3
|
Sony xperia m
|
Sony xperia z1
|
Áo khoác đẹp
|
Áo khoác da
|
Áo khoác nam
|
Giày nam
|
Vest nam
|
Đầm công sở
|
Áo khoác nữ
|
Giày cao gót
|
Điện thoại sony
|
Bất động sản
|
Cho thue nha
|
Tìm việc
|
Máy lọc nước
|
Cách làm trắng da
|
Sim số đẹp
|
Cửa kéo
|
Bánh truyền thống
|
Đèn Flash
|
Máy thủy bình
|
Dao mổ điện
|
Dụng cụ xây dựng cầm tay
|
Sofa văn phòng
|
Máy cắt tôn công nghiệp
|
Sạc pin năng lượng mặt trời
|
Món thịt Lợn
|
Đồ bơi nam
Giới thiệu
|
Hướng dẫn
|
Quy chế hoạt động
|
Chính sách bảo mật thông tin
Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam. Số GCNDT: 011032001615, cấp ngày 21/06/2012, nơi cấp: UBND thành phố Hà Nội
Trụ sở chính: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
Tài khoản
Giỏ hàng
Đã xem

Server: Apache

Set-Cookie: u_nologin_id=1890473738; expires=Mon, 31-Aug-2015 10:24:14 GMT; path=/; httponly


text:
Từ: de pronto
Thêm vào: 26/11/2009 Đã nghe: 15 lầntrong: gramática, adverbios, Adverbios de modo
Phát âm bằng Tiếng Galicia [gl]
- Phát âm của Chechu (Nam từ Tây Ban Nha)
0 bình chọn
Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm de pronto trong Tiếng Galicia
Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ
- Từ ngẫu nhiên: nuite; luita
Chưa hài lòng?
Sửa từ:
· Thêm ngôn ngữ
· Thêm thể loại
Báo cáo về từ:
Có gì không ổn với từ này?
Xin báo cáo nó tại đây.
Kể cho bạn bè về cách phát âm de pronto:
thư điện tử

markdown:
## Từ:
**de pronto** **Thêm vào:**26/11/2009 **Đã nghe:**15 lần [gramática](/tag/gram%C3%A1tica/), [adverbios](/tag/adverbios/), [Adverbios de modo](/tag/adverbios_de_modo/)
### Phát âm bằng
[Tiếng Galicia](/languages/gl/) [gl] [Phát âm của](/word/de_pronto/) [Chechu](/user/Chechu/)(Nam từ Tây Ban Nha)
0 bình chọn
Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác?
[Phát âm de pronto trong Tiếng Galicia](/word-record/de_pronto/gl/)
### Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ
- Từ ngẫu nhiên:
[nuite; luita](/word/nuite%3B_luita/)
#### Chưa hài lòng?
#### Sửa từ:
·
[Thêm ngôn ngữ](/word-modify/de_pronto/)
·
[Thêm](/word-modify/de_pronto/) **thể loại**
#### Báo cáo về từ:
Có gì không ổn với từ này?
[Xin báo cáo nó tại đây](/word-report/de_pronto/).
#### Kể cho bạn bè về cách phát âm de pronto:
[thư điện tử](mailto:?subject=C%C3%A1ch%20ph%C3%A1t%20%C3%A2m%20de%20pronto%20trong%20Ti%E1%BA%BFng%20Galicia&body=Nghe%20c%C3%A1ch%20ph%C3%A1t%20%C3%A2m%20b%E1%BA%A3n%20x%E1%BB%A9%20trong%20Forvo%2C%20http%3A%2F%2Fvi.forvo.com%2Fword%2Fde_pronto%2F)

WARC-Truncated: length

Set-Cookie: forvo_cookies=1; expires=Sun, 22-May-2016 10:20:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.forvo.com


text:
Tìm ưu đãi và khuyến mãi giá phòng khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg , Áo. Bất kể bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, kỳ nghỉ hè hay đi công tác tại Bang Salzburg , Hotels.com luôn có phòng phù hợp cho nhu cầu của bạn. Tìm và đặt phòng trực tuyến ngay hôm nay để nhận mức giá tốt nhất.
Khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg
Xem khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg trên bản đồ
Phương tiện giao thông
Khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg
=
Địa danh và thông tin tìm kiếm phổ biến tại Bang Salzburg
- Đặt nhiều nhất
Best Western Plus Parkhotel Brunauer
Xuất sắc 5,0 / 5 ( 2 nhận xét )
Wolf-Dietrich Altstadthotel & Residenz
Tuyệt vời 4,4 / 5 ( 456 nhận xét )
Hotel am Mirabellplatz
Tuyệt vời 4,0 / 5 ( 319 nhận xét )
Der Salzburger Hof
Tuyệt vời 4,2 / 5 ( 258 nhận xét )
Hotel Goldgasse
Tuyệt vời 4,2 / 5 ( 50 nhận xét )
Hotel Bräu Imlauer
Tuyệt vời 4,0 / 5 ( 523 nhận xét )
Altstadthotel Kasererbraeu
Tuyệt vời 4,0 / 5 ( 274 nhận xét )
Hotel & Villa Auersperg
Tuyệt vời 4,6 / 5 ( 181 nhận xét )
Achat Plaza Zum Hirschen Salzburg
Tuyệt vời 4,3 / 5 ( 550 nhận xét )
Holiday Inn Salzburg City
Tốt 3,8 / 5 ( 182 nhận xét )

markdown:
Tìm ưu đãi và khuyến mãi giá phòng khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg , Áo. Bất kể bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, kỳ nghỉ hè hay đi công tác tại Bang Salzburg , Hotels.com luôn có phòng phù hợp cho nhu cầu của bạn. Tìm và đặt phòng trực tuyến ngay hôm nay để nhận mức giá tốt nhất.
# Khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg
![ Salzburg, Austria](http://a1.cdn-hotels.com/da/assets/s/15.0/images/brands/hcom/core/dio/widget/1.gif)
![ Salzburg, Austria](http://a1.cdn-hotels.com/da/assets/s/15.0/images/brands/hcom/core/dio/widget/1.gif)
Xem khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg trên bản đồ
## Phương tiện giao thông
## Khách sạn 4 sao tại Bang Salzburg
![ Hotels.com™ Rewards](http://a1.cdn-hotels.com/da/assets/s/15.0/images/brands/hcom/core/common/hcomrewards/logos/rewards-logo-purple-no-moon-vi_VN.png)
=
## Địa danh và thông tin tìm kiếm phổ biến tại Bang Salzburg
- Đặt nhiều nhất
Best Western Plus Parkhotel Brunauer
Xuất sắc 5,0 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho326826/best-western-plus-parkhotel-brunauer-bang-salzburg-ao/#reviews) **2**nhận xét )
Wolf-Dietrich Altstadthotel & Residenz
Tuyệt vời 4,4 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho122353/wolf-dietrich-altstadthotel-residenz-bang-salzburg-ao/#reviews) **456**nhận xét )
Hotel am Mirabellplatz
Tuyệt vời 4,0 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho117496/hotel-am-mirabellplatz-bang-salzburg-ao/#reviews) **319**nhận xét )
Der Salzburger Hof
Tuyệt vời 4,2 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho188434/der-salzburger-hof-bang-salzburg-ao/#reviews) **258**nhận xét )
Hotel Goldgasse
Tuyệt vời 4,2 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho250629/hotel-goldgasse-bang-salzburg-ao/#reviews) **50**nhận xét )
Hotel Bräu Imlauer
Tuyệt vời 4,0 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho209502/hotel-brau-imlauer-bang-salzburg-ao/#reviews) **523**nhận xét )
Altstadthotel Kasererbraeu
Tuyệt vời 4,0 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho226697/altstadthotel-kasererbraeu-bang-salzburg-ao/#reviews) **274**nhận xét )
Hotel & Villa Auersperg
Tuyệt vời 4,6 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho132960/hotel-villa-auersperg-bang-salzburg-ao/#reviews) **181**nhận xét )
Achat Plaza Zum Hirschen Salzburg
Tuyệt vời 4,3 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho209208/achat-plaza-zum-hirschen-salzburg-bang-salzburg-ao/#reviews) **550**nhận xét )
Holiday Inn Salzburg City
Tốt 3,8 / 5
[(](http://vi.hotels.com/ho250480/holiday-inn-salzburg-city-bang-salzburg-ao/#reviews) **182**nhận xét )

Content-Language: vi-VN

X-UA-Compatible: IE=Edge

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store

Set-Cookie: user=QSp2aV9WTnxIQ09NX1ZO; Domain=.hotels.com; Expires=Sun, 22-May-2016 10:37:10 GMT; Path=/


text:
Capsule Hotel and Sauna Cosmo Plaza Akabane - Tokyo
Tiện nghi, dịch vụ nổi bật
- 100 khu phòng
- Bồn tắm thủy lực
- Phòng tắm hơi
- Két an toàn ở quầy tiếp tân
- Dịch vụ giặt ủi
- Dịch vụ trông giữ/bảo quản hành lý
Lân cận
- Tại Kita
- Bảo tàng Quốc gia Tô-ky-ô (10 km)
- Chùa Sensoji (12 km)
I had forgotten to book for my final night in Japan before flying out of Narita, and it…
All other hotels were booked so I decided to scratch this one off my bucket list. It's a…
Nhập ngày để kiểm tra giá
Thông tin về khách sạn: 120-32-103 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)từ 662.896 ₫
- Phòng đơn, Chỉ dành cho nam
Khách sạn được đề xuất
Tổng quan
Thông tin cần biết
Quy mô khách sạn
- Khách sạn này có 100 phòng
- Khách sạn này gồm 6 tầng
Nhận phòng/Trả phòng
- Giờ nhận phòng là 15:00
- Giờ trả phòng là 10:00
Giấy tờ cần có khi nhận phòng
- Đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt
- Phải có giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh hợp lệ
- Tuổi tối thiểu của khách là 20
Đi cùng người khác
Trẻ em
- Không có nôi (giường cũi cho trẻ sơ sinh)
Vật nuôi
- Không được mang theo vật nuôi, kể cả động vật hỗ trợ người khuyết tật
Đi lại
Đậu xe
- Không có chỗ đậu xe
Thông tin khác
- Chỉ phục vụ người lớn
- Chỉ phục vụ nam giới
Khách sạn 1 sao lân cận tại Tokyo
Tại khách sạn
- Bồn tắm thủy lực
- Phòng tắm hơi sauna
- Dịch vụ giặt khô/giặt ủi
- Bảo quản/gửi hành lý
- Số lượng tòa nhà/tháp - 1
- Năm xây dựng 1992
- Thang máy
- Két an toàn tại quầy lễ tân
Tại phòng
- Phòng tắm chung
- TV
Khách sạn hàng đầu tại Tokyo
Khách sạn vừa được nhận xét tại Tokyo
Khách sạn trong khu vực
Ghi chú của Capsule Hotel and Sauna Cosmo Plaza Akabane - Tokyo
Chính sách
Bộ Y tế, Lao động và Trợ cấp xã hội Nhật yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình số hộ chiếu và quốc tịch khi đăng ký tại bất kỳ nhà nghỉ nào (nhà trọ, khách sạn, motel, v. v. ). Ngoài ra, chủ nhà nghỉ phải sao lưu hộ chiếu cho tất cả khách đăng ký và giữ bản sao để lưu hồ sơ.
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Chúng tôi đã liệt kê mọi khoản phí được khách sạn thông báo với mình. Tuy nhiên, phí cụ thể có thể khác biệt, ví dụ như phụ thuộc vào thời gian lưu trú hoặc loại phòng của bạn.
Mô tả khách sạn này không chính xác? Hãy cho chúng tôi biết!

markdown:
[Tất cả các khách sạn tại Tokyo, Nhật Bản](/search/search.html?numberOfRooms=1&rl=CITY%3A726784%3APROVIDED%3APROVIDED&roomInfoList[0].numberOfAdults=2&vt=LIST)
# Capsule Hotel and Sauna Cosmo Plaza Akabane - Tokyo
[120-32-103 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)](tel:120-32-103(SốđiệnthoạimiễnphíởViệtNam)) **Khách sạn chỉ phục vụ người lớn tại Tokyo**
### Tiện nghi, dịch vụ nổi bật
- 100 khu phòng
- Bồn tắm thủy lực
- Phòng tắm hơi
- Két an toàn ở quầy tiếp tân
- Dịch vụ giặt ủi
- Dịch vụ trông giữ/bảo quản hành lý
### Lân cận
- Tại Kita
- Bảo tàng Quốc gia Tô-ky-ô (10 km)
- Chùa Sensoji (12 km)
I had forgotten to book for my final night in Japan before flying out of Narita, and it…
All other hotels were booked so I decided to scratch this one off my bucket list. It's a…
[Xem 2 Hotels.com nhận xét](/ho404265-tr/capsule-hotel-and-sauna-cosmo-plaza-akabane-tokyo-nhat-ban/) ![](http://www.tripadvisor.com/img/cdsi/partner/transparent_pixel-11419-1.gif)
## Nhập ngày để kiểm tra giá
Thông tin về khách sạn:
[120-32-103 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)](tel:120-32-103(SốđiệnthoạimiễnphíởViệtNam)) **662.896 ₫**
- Phòng đơn, Chỉ dành cho nam
### Khách sạn được đề xuất
[Xem theo danh sách](/search/search.html?numberOfRooms=1&rl=CITY%3A726784%3APROVIDED%3APROVIDED&roomInfoList[0].numberOfAdults=2&vt=LIST) [Xem trên bản đồ](/search/searchmap.html?numberOfRooms=1&rl=CITY%3A726784%3APROVIDED%3APROVIDED&roomInfoList[0].numberOfAdults=2&vt=LIST)
## Tổng quan
### Thông tin cần biết
#### Quy mô khách sạn
- Khách sạn này có 100 phòng
- Khách sạn này gồm 6 tầng
#### Nhận phòng/Trả phòng
- Giờ nhận phòng là 15:00
- Giờ trả phòng là 10:00
#### Giấy tờ cần có khi nhận phòng
- Đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt
- Phải có giấy tờ tùy thân (ID) có ảnh hợp lệ
- Tuổi tối thiểu của khách là 20
### Đi cùng người khác
#### Trẻ em
- Không có nôi (giường cũi cho trẻ sơ sinh)
#### Vật nuôi
- Không được mang theo vật nuôi, kể cả động vật hỗ trợ người khuyết tật
### Đi lại
#### Đậu xe
- Không có chỗ đậu xe
### Thông tin khác
- Chỉ phục vụ người lớn
- Chỉ phục vụ nam giới
### Khách sạn 1 sao lân cận tại Tokyo
## Tại khách sạn
- Bồn tắm thủy lực
- Phòng tắm hơi sauna
- Dịch vụ giặt khô/giặt ủi
- Bảo quản/gửi hành lý
- Số lượng tòa nhà/tháp - 1
- Năm xây dựng 1992
- Thang máy
- Két an toàn tại quầy lễ tân
## Tại phòng
- Phòng tắm chung
- TV
### Khách sạn hàng đầu tại Tokyo
### Khách sạn vừa được nhận xét tại Tokyo
### Khách sạn trong khu vực
## Ghi chú của Capsule Hotel and Sauna Cosmo Plaza Akabane - Tokyo
### Chính sách
Bộ Y tế, Lao động và Trợ cấp xã hội Nhật yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình số hộ chiếu và quốc tịch khi đăng ký tại bất kỳ nhà nghỉ nào (nhà trọ, khách sạn, motel, v. v. ). Ngoài ra, chủ nhà nghỉ phải sao lưu hộ chiếu cho tất cả khách đăng ký và giữ bản sao để lưu hồ sơ.
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Chúng tôi đã liệt kê mọi khoản phí được khách sạn thông báo với mình. Tuy nhiên, phí cụ thể có thể khác biệt, ví dụ như phụ thuộc vào thời gian lưu trú hoặc loại phòng của bạn.
[Mô tả khách sạn này không chính xác? Hãy cho chúng tôi biết!](https://secure.opinionlab.com/ccc01/o.asp?id=InPecsCs&custom_var=67e6b6f5-e59f-4a90-afc1-c4b2f3503a57%7CHCOM_VN%7Cvi_VN%7C404265&referer=http%3A%2F%2Fhotelinfo.hotels.com%2Fvi.hotels.com%2Fho404265%2Fcapsule-hotel-and-sauna-cosmo-plaza-akabane-tokyo-nhat-ban%2F)

Set-Cookie: user=QSp2aV9WTnxIQ09NX1ZO; Domain=.hotels.com; Expires=Sun, 22-May-2016 10:22:00 GMT; Path=/


text:
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

Server: Cowboy

X-Xss-Protection: 1; mode=block

X-Content-Type-Options: nosniff

Cache-Control: max-age=3600, public

Via: 1.1 varnish

Accept-Ranges: bytes

X-Cache: MISS


markdown:
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


text:
Top Definition
This will probably be my last message
person 1: hey im moving to colorado and twpbmlm.
person 2: okay, cya.
person 2: okay, cya.
viết bởi venturious 24 Tháng chín, 2008
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.×

markdown:
Top Definition
This will probably be my last message
person 1: hey im moving to colorado and twpbmlm.
person 2: okay, cya.
person 2: okay, cya.
viết bởi
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận
**Từ vựng của Urban** mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


text:
Definition:
Slang term for Chipotle.
Example:
"I'm hungry, fellas. Let's hit up some Chipo."
Prices shown in USD.
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

markdown:
# Books and calendars...
|
|![]()
[mo' urban dictionary](http://www.amazon.com/gp/product/0740768751/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=urbandictio08-20)Order on Amazon ![ 51gzvyz5rcl. sl500 aa300 ](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gZvYZ5RCL._SL500_AA300_.jpg)
![ 51gzvyz5rcl. sl500 aa300 ](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gZvYZ5RCL._SL500_AA300_.jpg)
|
|![]()
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận
**Từ vựng của Urban** mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate


text:
Sign in to post new definitions, images, and sounds and create lists of favorites.
Sign in to post new definitions, images, and sounds and create lists of favorites.
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.×

markdown:
Sign in to
**post new definitions, images, and sounds** and create lists of favorites.
Sign in to
**post new definitions, images, and sounds** and create lists of favorites.
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận
**Từ vựng của Urban** mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


text:
Danh sách album đoạt giải nhất năm 2010 (Hàn Quốc)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bảng xếp hạng Album (Gaon Chart) là bảng xếp hạng đánh giá những album hay nhất ở Hàn Quốc. Dữ liệu được thu nhập hằng tuần bởi Hiệp hội âm nhạc Hàn Quốc. Nó bao gồm bảng xếp hạng tuần, được mở từ Chủ nhật đến thứ bảy, và bảng xếp hạng hằng tháng.
Bảng xếp hạng tuần[sửa | sửa mã nguồn]
Bảng xếp hạng tháng[sửa | sửa mã nguồn]
Gaon Chart xếp hạng album xuất sắc nhất tại Hàn Quốc mỗi tháng.
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ “This links to current week - select the year/month from drop down menu”. Gaon Album Chart (bằng Korean). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
- ^ Hong, Lucia (20 tháng 5 năm 2010). “Davichi and Super Junior claim No. 1 spot on Gaon charts”. 10 Asia. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
- ^ Hong, Lucia (27 tháng 5 năm 2010). “Wonder Girls soar to the top of Gaon charts with 2DT”. 10 Asia. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
- ^ Hong, Lucia (6 tháng 6 năm 2010). “Wonder Girls celebrates 2nd win on Gaon charts with 2DT”. 10 Asia. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
- ^ Hong, Lucia (10 tháng 6 năm 2010). “Wonder Girls' continues reign on Gaon charts for third week”. 10 Asia. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
Liên kết[sửa | sửa mã nguồn]
- Gaon Album Chart - official homepage (tiếng Triều Tiên)

markdown:
# Danh sách album đoạt giải nhất năm 2010 (Hàn Quốc)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bảng xếp hạng Album (Gaon Chart) là bảng xếp hạng đánh giá những album hay nhất ở Hàn Quốc. Dữ liệu được thu nhập hằng tuần bởi Hiệp hội âm nhạc Hàn Quốc. Nó bao gồm bảng xếp hạng tuần, được mở từ Chủ nhật đến thứ bảy, và bảng xếp hạng hằng tháng.
## Bảng xếp hạng tuần[
[sửa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&action=edit§ion=1)]
|Cuối tuần||Album||Nghệ sĩ|
|2 tháng 1||
||
|[Bluetory](/w/index.php?title=Bluetory&action=edit&redlink=1) [CNBLUE](/wiki/CN_Blue) [Oh!](/wiki/Oh!_(album)) [Girls' Generation](/wiki/Girls%27_Generation) [Lupin](/w/index.php?title=Lupin_(b%C3%A0i_h%C3%A1t)&action=edit&redlink=1) [Kara](/wiki/Kara_(ban_nh%E1%BA%A1c)) *Im Chang-jung Best*( [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 임창정 베스트) [Im Chang-jung](/wiki/Im_Chang-jung) [Best Selection 2010](/wiki/Best_Selection_2010) [TVXQ](/wiki/TVXQ) [Epilogue / Run](/w/index.php?title=Epilogue_(Epik_High_album)&action=edit&redlink=1) [Epik High](/wiki/Epik_High) *I Did Wrong*( [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 잘못했어) [2AM](/wiki/2AM) [Run Devil Run (Repackage)](/wiki/Oh!_(album)) [Girls' Generation](/wiki/Girls%27_Generation) *Shine a Light* [G-Dragon](/wiki/G-Dragon) *Back to the Basic* [Rain](/wiki/Rain_(ca_s%C4%A9)) [Shining Inheritance](/w/index.php?title=Shining_Inheritance&action=edit&redlink=1)OST [Don't Stop Can't Stop](/w/index.php?title=Don%27t_Stop_Can%27t_Stop&action=edit&redlink=1) [2PM](/wiki/2PM) *(Nhật Bản)* [IRIS](/w/index.php?title=IRIS_(TV_series)&action=edit&redlink=1)OST *Lee Seung Chul 25th Anniversary*( [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 이승철 25주년 기념 앨범) [Lee Seung Chul](/w/index.php?title=Lee_Seung-Cheol&action=edit&redlink=1) [[2]](#cite_note-2) [Bonamana](/wiki/Bonamana) [Super Junior](/wiki/Super_Junior) [[3]](#cite_note-3) [[4]](#cite_note-4) *Dreamizer* [Lee Seung Hwan](/w/index.php?title=Lee_Seung-Hwan&action=edit&redlink=1) [[5]](#cite_note-5) [Destination](/w/index.php?title=Destination_(EP)&action=edit&redlink=1) [SS501](/wiki/SS501) *2010 Big Show* [Big Bang](/wiki/Big_Bang_(ban_nh%E1%BA%A1c_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)) [Bonamana (repackage)](/wiki/Bonamana) [Super Junior](/wiki/Super_Junior) [Solar](/w/index.php?title=Solar_(Taeyang_album)&action=edit&redlink=1) [Taeyang](/wiki/Taeyang) *(* [Count On Me](/w/index.php?title=Count_On_Me_(EP)&action=edit&redlink=1) [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 믿어줄래) [Jay Park](/wiki/Jay_Park) [Lucifer](/w/index.php?title=Lucifer_(Shinee_album)&action=edit&redlink=1) [SHINee](/wiki/SHINee) [Hurricane Venus](/w/index.php?title=Hurricane_Venus&action=edit&redlink=1) [BoA](/wiki/BoA) *Time to Shine* [Supernova](/wiki/Choshinsung) [Solar (phát hành quốc tế)](/w/index.php?title=Solar_(Taeyang_album)&action=edit&redlink=1) [Taeyang](/wiki/Taeyang) *RealSlow is Back* [Wheesung](/w/index.php?title=Wheesung&action=edit&redlink=1) [To Anyone](/w/index.php?title=To_Anyone&action=edit&redlink=1) [2NE1](/wiki/2NE1) *Sunggyunkwan Scandal OST*( [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 성균관 스캔들 OST) [Hello (Repackage)](/w/index.php?title=Lucifer_(Shinee_album)&action=edit&redlink=1) [SHINee](/wiki/Shinee) [Still 2:00PM](/w/index.php?title=Still_2:00PM&action=edit&redlink=1) [2PM](/wiki/2PM) [The Beginning](/w/index.php?title=The_Beginning_(JYJ_album)&action=edit&redlink=1) [JYJ](/wiki/JYJ) [Hoot](/wiki/Hoot_(EP)) [Girls' Generation](/wiki/Girls%27_Generation) [Lights Go On Again](/w/index.php?title=Lights_Go_On_Again&action=edit&redlink=1) [Beast](/w/index.php?title=BEAST_(ban_nh%E1%BA%A1c_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&action=edit&redlink=1) [Jumping](/w/index.php?title=Jumping_(EP)&action=edit&redlink=1) [Kara](/wiki/Kara_(band)) [The Beginning (New Limited Edition)](/w/index.php?title=The_Beginning_(JYJ_album)&action=edit&redlink=1) [JYJ](/wiki/JYJ) *Miss You*( [tiếng Triều Tiên](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn): 너무 그리워) [SM The Ballad](/wiki/SM_The_Ballad) *Brown Eyed Soul* [Brown Eyed Soul](/w/index.php?title=Browneyed_Soul&action=edit&redlink=1) *Gift Pt. 2* [GD](/wiki/G-Dragon)& [TOP](/wiki/T.O.P) [G-Dragon](/wiki/G-Dragon)& [T.O.P](/wiki/T.O.P)
## Bảng xếp hạng tháng[
[sửa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&veaction=edit&vesection=2) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&action=edit§ion=2)]
Gaon Chart xếp hạng album xuất sắc nhất tại Hàn Quốc mỗi tháng.
|Tháng||Album||Nghệ sĩ||Bán ra|
|Tháng 1||
||
|[Run Devil Run (Repackage)](/wiki/Oh!_(album)) *Back to the Basic* [Rain](/wiki/Rain_(ca_s%C4%A9)) [Bonamana](/wiki/Bonamana) [Super Junior](/wiki/Super_Junior) [Bonamana (Repackage)](/wiki/Bonamana) [Lucifer](/w/index.php?title=Lucifer_(Shinee_album)&action=edit&redlink=1) [SHINee](/wiki/Shinee) [Hurricane Venus](/w/index.php?title=Hurricane_Venus&action=edit&redlink=1) [BoA](/wiki/BoA) [To Anyone](/w/index.php?title=To_Anyone&action=edit&redlink=1) [2NE1](/wiki/2NE1) [Hoot](/wiki/Hoot_(EP)) [Girls' Generation](/wiki/Girls%27_Generation) [The Beginning](/w/index.php?title=The_Beginning_(JYJ_album)&action=edit&redlink=1) [JYJ](/wiki/JYJ) [GD](/wiki/G-Dragon)& [TOP](/wiki/T.O.P) [G-Dragon](/wiki/G-Dragon)& [T.O.P](/wiki/T.O.P)
## Tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&veaction=edit&vesection=3) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&action=edit§ion=3)] [^](#cite_ref-chart_1-0) [“This links to current week - select the year/month from drop down menu”](http://www.gaonchart.co.kr/main/section/album/list.gaon). *Gaon Album Chart*(bằng Korean). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012. **Hong, Lucia (20 tháng 5 năm 2010).** [^](#cite_ref-2) [“Davichi and Super Junior claim No. 1 spot on Gaon charts”](http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010052017234416466). *10 Asia*. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012. **Hong, Lucia (27 tháng 5 năm 2010).** [^](#cite_ref-3) [“Wonder Girls soar to the top of Gaon charts with 2DT”](http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010052713573923482). *10 Asia*. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012. **Hong, Lucia (6 tháng 6 năm 2010).** [^](#cite_ref-4) [“Wonder Girls celebrates 2nd win on Gaon charts with 2DT”](http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010060316172900737). *10 Asia*. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012. **Hong, Lucia (10 tháng 6 năm 2010).** [^](#cite_ref-5) [“Wonder Girls' continues reign on Gaon charts for third week”](http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010061014354622350). *10 Asia*. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2012.
## Liên kết[
[sửa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&veaction=edit&vesection=4) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_album_%C4%91o%E1%BA%A1t_gi%E1%BA%A3i_nh%E1%BA%A5t_n%C4%83m_2010_(H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c)&action=edit§ion=4)] [Gaon Album Chart](http://www.gaonchart.co.kr/main/section/album/list.gaon?nationGbn=T)- official homepage **(tiếng Triều Tiên)**
|
|

Content-language: vi

Vary: Accept-Encoding,Cookie

Via: 1.1 varnish, 1.1 varnish

X-Cache: cp1066 miss (0), cp1053 frontend miss (0)

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate

Set-Cookie: WMF-Last-Access=23-May-2015;Path=/;HttpOnly;Expires=Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 GMT