text:
Điều khiển Logic P8
Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 46
download
Điều khiển Logic P8
Những ứng dụng của PLC Ứng dụng PLC trong lãnh vực điều khiển robot: Về vấn đề robot công nghiệp chủ yếu là các cánh tay máy làm việc trong các nhà máy lắp ráp và sản xuất ôtô, mô tô, tại các bến cảng, kho bãi chứa hàng…thì PLC có những vai trò rất lớn. Ở đây chỉ giới thiệu đến bạn đọc chủ yếu là các bạn sinh viên tham dự các cuộc thi robocon.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Điều khiển Logic P8
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện CHƯƠNG 7 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA PLC 7.1. Ứng dụng PLC trong lãnh vực điều khiển robot: Về vấn đề robot công nghiệp chủ yếu là các cánh tay máy làm việc trong các nhà máy lắp ráp và sản xuất ôtô, mô tô, tại các bến cảng, kho bãi chứa hàng…thì PLC có những vai trò rất lớn. Ở đây chỉ giới thiệu đến bạn đọc chủ yếu là các bạn sinh viên tham dự các cuộc thi robocon. Đây là chương trình thường xuyên tổ chức hàng năm, việc cho robot tự động dò theo các vạch trắng là đề tài chính mà rất nhiều bạn trong cuộc tốn rất nhiều thời gian. Sau đây tôi sẽ đưa ra một giải pháp để các bạn tham khảo trong quá trình ứng dụng PLC vào lĩnh vực này. Đây là mô hình sơ đồ sân đấu: Hình 7.1: Sơ đồ sân đấu và hành trình mà robot cần phải thực hiện Bảng 1: Mô tả hành trình làm việc của Robot Số 4 5 8 9 10 12 13 16 17 23 24 27 28 29 30 vạch Bánh cộng T1 T1 T1 cộng T1 T1 T1 T1 L1 T1 L1 T1 T1 T1 trái thêm thêm 1 Bánh 1 T2 L2 T2 vạch L2 T2 L2 T2 T2 T2 T2 T2 L2 T2 phải vạch chế độ chạy chạy bỏ rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy bỏ làm rẽ phải thẳng thẳng bóng phải thẳng phải thẳng trái thẳng trái thẳng phải thẳng bóng việc Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 161
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Số 31 33 36 41 42 43 >43 vạch Bánh L1 T1 L1 T1 T1 T1 trái Bánh T2 T2 T2 T2 L2 T2 phải ngừng & bỏ bóng chế độ chạy chạy rẽ chạy làm rẽ trái rẽ trái thẳng thẳng phải thẳng việc 7.2. Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt: Hiện nay, hệ thống cân băng định lượng được ứng dụng rất rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp. Ở nơi đâu có sự phối trộn các chất theo tỉ lệ định trước (bài toán phối liệu) thì ở đó có sự tham gia của cân băng định lượng, đặc biệt là các nhà máy chế biến vật liệu xây dựng, nhà máy phân bón, cao su... Hệ thống này có khả năng điều chỉnh tự động được từng chất ứng với tỉ lệ đặt trước dựa trên cơ sở các vòng lặp điều chỉnh ví dụ PI, PID. Đặt vấn đề: Làm thế nào để phối liệu theo giá trị đặt trước của 3 chất clanhke, thạch cao, phụ gia tương ứng là 70%, 20%,10% để nghiền xi thành xi măng. Trong đó tổng khối lượng cần phải đổ vào máy nghiền là A tấn/h. Ngoài ra, hệ thống làm việc còn phụ thuộc vào cân liệu hồi về ở đầu vào của máy nghiền (sau khi ra khỏi máy nghiền những hạt có khối lượng lớn được hồi về nhờ phân ly động) và độ điền Hình 7.2: Sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu đầy của máy nghiền. Có nghĩa là lúc nào hệ thống làm việc cũng phải đảm bảo được yếu tố đầu tiên là độ điền dầy của máy nghiền 80%. Nếu lượng liệu từ hệ thống phối liệu đưa đến cộng với liệu hồi về làm cho độ điền đầy của máy nghiền vượt mức 80%B tấn/h thì hệ sẽ tự động Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 162
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện giảm lượng liệu cung cấp đến nhưng vẫn đảm bảo được tỉ lệ phần trăm của bài toán phối liệu mặc dù khối lượng xuất không đạt A tấn/h, ngoài ra vòng lặp điều chỉnh còn phải nhận biết được sự thay đổi tham số của Clanhke để kịp thời điều chỉnh phụ gia và thạch cao. Sự thay đổi thông số trên thạch cao và phụ gia là hàm bậc nhất với biến là clanhke. Như vậy mỗi băng tải có một vòng lặp điều chỉnh PI với thông số phản hồi là tín hiệu tổng hợp từ hai tín hiệu của loadcell và encoder, đầu ra là giá trị setpoint xuống biến tần theo đường USS. Ngoài ra hệ thống còn làm việc được ở chế độ Manual, trong chế độ này hệ thống không quan tâm đến lượng liệu hồi về và độ điền đầy của máy nghiền. Như vậy hệ thống làm việc ở 3 chế độ: ĐĐĐMN≤80%B; ĐĐĐMN>80%B; Manual. giả sử ở 80% lượng liệu trong máy nghiền là 270 tấn. Có thể mô tả sơ đồ khối điều khiển hệ thống như sau: PID_0 Clanhke A PV CV SP MM4 M Băng tải 270 – B chuẩn hoá Bộ tổ hợp chuyển PID_1 Thạch cao mạch PV CV SP MM4 M Băng tải Cân liệu hồi về chuẩn hoá Độ điền PID_2 Phụ gia đầy của PV MN MM4 CV SP M Băng tải Manual chuẩn hoá Hình 7.3: Sơ đồ mô tả hệ thống điều khiển CBĐL cho hệ thống nghiền xi măng Đương nhiên là hệ thống phải quản lý trong giới hạn nhất định, nếu một trong 3 băng tải gặp sự cố ví dụ lượng liệu vượt mức ngưỡng được đặt tại đầu cân băng, lúc đó dòng đưa về vượt mức 20mA thì hệ thống sẽ dừng làm việc thông qua chương trình con xử lý sự cố. Hoặc bất cứ 1 băng chuyền nào cũng có giám sát trượt đai, nếu xảy ra thì chương trình xử lý sự cố cũng sẽ được gọi. Yêu cầu phần cứng của hệ thống: + 1 PLC_CPU 226 + 2 EM235 Module + 3 Biến tần MM3 hoặc MM4 (điều chỉnh tốc độ 3 băng tải) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 163
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện + 4 Load cell (lấy tín hiệu về đầu cân) + 4 Đầu cân (chuẩn hoá tín hiệu về từ 4÷20 mA; cài đặt giá trị giới hạn trên) + 1 Sound Sensor + Bộ cáp đồng trục nối từ RS-485 Port đến PLC + 3 Encoder Sơ đồ đấu nối hệ thống như hình 2. Qúa trình tính toán, chuẩn hoá, setpoint cho từng vòng lặp được thực hiện như sau: Bài toán đặt ra là làm thế nào để tín hiệu phản hồi về được chuyển sang đơn vị tấn/h để so sánh với giá trị setpoint. Tính tải trọng Q: q.L Q= 2 Với: Q: Tải trọng điểm [Kg] q: Tải trọng trên băng tải [Kg/m] L: Chiều dài tính toán [m] Công thức tính trọng lượng P trên băng tải theo thời gian : 2.Q Hình 7.4: Mặt cắt dọc của băng P = q.V = .V (*) L Với: P: Trọng lượng băng tải theo thời gian [Kg/s] V: Vận tốc dài của băng tải [m/s] Theo (*), tính q bằng cách tính Q vì L đã biết trước. Để chuẩn hoá q từ [0÷1]ta chia q cho qmax ; tính qmax ta dựa vào Pmax đó là giá trị đặt tương ứng với % của mỗi chất và Vmax của băng tải (dựa vào tốc độ định mức của động cơ). Như vậy, tín hiệu phản hồi về chính là P [tấn/h]. Cần phải tìm vận tốc V [m/h] và tải trọng trên băng tải q [tấn/m]. Xây dựng công thức tính toán tốc độ của băng tải nhờ vào Encoder: Giả sử chọn thời gian tính toán là 250ms tương ứng với số xung tính được là x xung Nếu ta chọn loại encoder có thông số 500xung/vòng thì sau x xung: x 2πx Bánh xe encoder quay được: (vòng) tương ứng với góc quay (rad). 500 500 2πx Sau 1ms bánh xe encoder quay được: (rad). 250.500 Như vậy vận tốc góc của bánh xe là: 1 2πx rad ω = 1000. . ( ) 250 500 s Vận tốc dài của bánh xe bằng vận tốc dài của băng tải: d 1 2πx d m Ved = ω . = 1000. . . ( ) = Vbt 2 250 500 2 s Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 164
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện d: Đường kính của bánh xe: chọn d = 0,1 [m]; L=0.5 [m] 1000.2πx.d m Vbt = Ved = 3600. = 18,086 x ( ) 250.500 h Chuẩn hoá về giá trị từ [0÷1] tiến hành chia cho Vmax ; tính Vmax dựa vào tốc độ định mức của động cơ. Hình 7.5: Sơ đồ khối chương trình điều khiển hệ thống cân băng Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 165
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Chuẩn hoá và đưa về đầu vào CV (Current Value) của bộ PID của PLC: q = [0 ÷ q max ] = [0,0 ÷ 1,0] q max q max P q.Vbt = = [0,0 ÷ 1,0][0,0 ÷ 1,0] = [0,0 ÷ 1,0] . Pmax q max .Vmax Quá trình thực hiện được thực hiện theo sơ đồ khối ở hình 7.5. Các quá trình tính toán này thực hiện trong PLC. Để tính Q dựa vào đầu vào analog tương ứng, tại đây ta phải thực hiện các bước lấy mẫu. Đối với bộ PID ta phải có chương trình khai báo các tham số cần thiết của bộ PID liên hệ chương 3. Để tính vận tốc V phải sử dụng bộ đếm tốc độ cao... Điều khiển các biến tần trong mạng dùng giao thức USS protocol như trình bày ở phần 7.5. 7.3. Ứng dụng PLC trong điều khiển quá trình: Dưới đây là sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu, nghiền, phân loại và phân phối xi măng vào trong các silô. Ở đây không xét đến việc điều khiển hệ thống phối liệu như nêu ở trên phần 7.2. Chỉ thực hiện công việc tương đối đơn giản: Chọn silô muốn nhập vào thông qua các van sau: chuyển vị trí của van 3 ngã và chọn vị trí của van trên máng khí động 3. Nếu chuyển van 3 ngã sang bên phải thì silô 1 được nhập. Sang vị trí giữa thì silô 1 và silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 3 đóng thì silô 2 được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Nếu van 3 ngã chuyển sang trái thì silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 3 đóng thì silô 2 được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Giả sử khi đang nhập cho silô 1 (van 3 ngã ở vị trí bên trái) mà phát hiện đầy thì hệ thống sẽ tự động chuyển van 3 ngã sang bên phải để nhập cho silô 2 hoặc 3 (nếu 2 đã đầy thì nhập vào 3 và ngược lại). Điều kiện để khởi động hệ thống: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 166
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Hình 7.6: Sơ đồ công nghệ của hệ thống cấp liệu, nhiền, phân loại, phân phối xi măng Các silô chưa đầy. Dầu thuỷ lực cấp cho máy nghiền đã đủ áp suất. Các băng chuyền không bị trượt đai. Sau khi đã chọn silô và kiểm tra đủ các điều kiện an toàn cho việc khởi động, hệ thống phải được khởi động theo trình tự như sau: MKĐ2, MKĐ3 → MKĐ1 → Mở van → Quạt hút (lọc bụi) → Gàu tải → Phân ly động → Mở van dầu → Máy nghiền → BTC → BTTG → BTCL, BTPG, BTTC. Từ yêu cầu công nhệ như trên ta tiến hành thiết kế chương trình như sau: 1. Vẽ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ thuật toán. 2. Tính chọn PLC và module mở rộng. 3. Phân công I/O. 4. Quy định các ô nhớ để giám sát lỗi, khởi động hoặc dừng từ xa. 5. Tiến hành dịch sang ngôn ngữ của PLC từ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ thuật toán. 7.4. Ứng dụng PLC trong mạng thu nhận dữ liệu từ biến tần: Để điều khiển biến tần thông qua PLC người ta thường dùng các cách sau: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 167
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 1. Dùng các dầu vào/ra số của PLC, nhưng chỉ thực hiện được những chức năng đơn giản như dừng, khởi động, đảo chiều còn việc thay đổi thời gian khởi động họăc dừng, đặt lại tốc độ...không thể thực hiện được ở chế độ này. 2. Để thay đổi giá trị setpoint trong điều khiển phản hồi, mỗi biến tần mất đi 1 đầu vào analog và 1 đầu ra analog . Ngoài ra còn phải dùng các dầu vào/ra số để điều khiển biến tần. 3. Điều khiển biến tần qua mạng Profibus, đối với loại MM3, MM4 của Siemens đã có sẵn giao diện Profibus trên RS458 Port. Nhưng đối với những ứng dụng nhỏ thì việc thiết kế một mạng Profibus sẽ đưa giá thành lên cao, do đó không kinh tế. 4. Dùng Port 0 của PLC để kết nối tới các Port của biến tần, 1 PLC có thể đều khiển tối đa 1 mạng gồm 31 biến tần. Mạng này gọi là mạng USS. Dạng kết nối là điểm-điểm. Ta có thể điều khiển toàn bộ các chức năng của biến tần thông qua mạng này, ngoài ra còn còn có thể giám sát được dòng điện, điện áp, tốc độ, hướng quay...dựa vào các vùng nhớ mà PLC dành riêng cho mỗi biến tần. Chi phí cho mạng này là thấp và tối ưu nhất cho các ứng dụng nhỏ và vừa. 5. Chuẩn điều khiển mạng biến tần (giao thức USS) Sau đây là phương pháp điều khiển mạng biến tần dùng PLC qua giao thức USS: 7.4.1. Ðiều kiện sử dụng giao thức USS: Thư viện lệnh của STEP 7 - Micro/Win cung cấp 14 chương trình con, 3 thủ tục ngắt và một tập lệnh (gồm 8 lệnh) hỗ trợ cho giao thức USS. + Giao thức USS sử dụng Cổng 0 (Port 0) cho truyền thông USS. Sử dụng lệnh USS_INIT để lựa chọn Port 0 cho cả USS hoặc PPI. Sau khi đã lựa chọn Port 0 cho truyền thông với chuẩn USS, không được sử dụng Port 0 cho bất kỳ mục đích nào khác. Ðể phát triển các chương trình ứng dụng sử dụng giao thức USS, nên sử dụng CPU 226, CPU 226XM hoặc module EM 277 PROFIBUS-DP kết nối đến card PROFIBUS-CP ở máy tính. Cổng truyền thông thứ hai ở các loại CPU này sẽ cho phép STEP 7 - Micro/Win giám sát được ứng dụng trong khi sử dụng giao thức USS. + Các lệnh USS tác động đến tất cả các bit SM với truyền thông Freeport qua Port 0. + Các lệnh USS sử dụng 14 chương trình con và 3 thủ tục ngắt. + Các giá trị của các lệnh USS yêu cầu 400 byte của miền nhớ V. Ðịa chỉ bắt đầu được ấn định bởi người sử dụng và phần còn lại dành cho các giá trị khác. + Vài lệnh trong lệnh USS yêu cầu một bộ đệm truyền thông 16 byte. Chẳng hạn với một tham số cho lệnh, cần phải cung cấp một địa chỉ bắt đầu trong miền nhớ V của bộ đệm này. + Khi thực hiện các phép tính, các lệnh USS sử dụng thanh ghi AC0 đến AC3. Cũng có thể sử dụng các thanh ghi trong chương trình; tuy nhiên, giá trị trong các thanh ghi sẽ bị thay đổi bởi lệnh USS. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 168
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện + Các lệnh USS sẽ làm tăng bộ nhớ của chương trình lên đến 3450 byte. Tuỳ thuộc vào loại lệnh USS mà dung lượng của bộ nhớ có thể tăng từ 2150 byte đến 3450 byte. + Các lệnh USS không thể sử dụng trong chương trình con. Hình 7.7: Kết nối PLC và biến tần theo giao thức USS * Lưu ý: Ðể thay đổi phương thức truyền thông của Port 0 trở lại PPI để truyền thông với STEP 7 - Micro/Win, cần phải sử dụng lệnh USS _ INIT khác để ấn định lại phương thức cho Port 0. Cũng có thể định lại phương thức bằng cách chuyển S7-200 sang chế độ STOP, việc này sẽ Reset các tham số của Port 0. 7.4.2. Thời gian yêu cầu cho việc truyền thông với biến tần: Truyền thông với các MicroMaster (MM) không đồng bộ với vòng quét của S7- 200. S7-200 hoàn thành vài vòng quét trước khi một MM hoàn thành việc truyền thông. Các yếu tố giúp xác định thời gian yêu cầu: số MM có trong mạng, tốc độ baud, và thời gian vòng quét của S7-200. Có vài loại yêu cầu thời gian trễ dài hơn khi sử dụng các lệnh truy xuất thông số. Thời gian yêu cầu cho việc truy nhập các tham số tuỳ thuộc loại thiết bị và tham số được truy nhập. Sau khi lệnh USS _ INIT ấn định Port 0 cho giao thức USS, S7-200 sẽ thực hiện hỏi vòng tất cả các biến tần trong những khoảng thời gian theo dưới đây. Bảng 7.1: Thời gian yêu cầu cho truyền thông với MM Tốc độ Thời gian hỏi vòng giữa các biến tần 1200 240 ms (max) 2400 130 ms (max) 4800 75 ms (max) 9600 50 ms (max) 19200 35 ms (max) 38400 30 ms (max) 57600 25 ms (max) 115200 25 ms (max) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 169
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 7.4.3. Sử dụng các lệnh USS: Ðể sử dụng các lệnh trong chương trình điều khiển S7-200, cần phải theo các bước sau: 1. Ðưa lệnh USS _INIT vào trong chương trình và thực hiện lệnh này cho mỗi một vòng quét. Có thể sử dụng lệnh này để thiết lập các giá trị hoặc thay đổi các thông số truyền thông. Khi sử dụng lệnh USS _ INIT sẽ có vài ẩn chương trình con và thủ tục ngắt được tự động thêm vào trong chương trình. 2. Chỉ thực hiện một lệnh USS _ INIT trong chương trình cho mỗi Drive. Có thể đưa vào nhiều lệnh USS_RPM_x hay USS_WPM_x khi được yêu cầu, nhưng chỉ một lệnh được làm việc trong một thời điểm. 3. Cấp phát vùng nhớ V cho thư viện lệnh bằng cách kích chuột phải (lấy từ menu) trên Program Block trong cây thư mục. 4. Cài đặt các tham số về địa chỉ và tốc độ được sử dụng trong chương trình cho drive. 5. Dùng cáp để kết nối truyền thông từ S7-200 đến các drive. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể là nguyên nhân sinh ra dòng điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn đến các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng các thiết bị được kết nối với cáp đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện không mong muốn. 7.4.4. Các lệnh trong giao thức USS: 4.1. Lệnh USS- INIT: Cấu trúc lệnh: Lệnh USS_ INIT được sử dụng để cho phép thiết lập hoặc không cho phép truyền thông với các MM. Trước khi bất kỳ một lệnh USS nào khác được sử dụng, lệnh USS_INIT phải được thực hiện trước mà không được xảy ra lỗi nào. Khi lệnh thực hiện xong và bit Done được set lên ngay lập tức trước khi thực hiện lệnh kế tiếp. Lệnh này được thực hiện ở mỗi vòng quét khi đầu vào EN được tác động. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 170
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Thực hiện lệnh USS_INIT chỉ một lần cho mỗi sự thay đổi trạng thái truyền thông. Sử dụng lệnh chuyển đổi dương tạo một xung ở đầu vào EN. Khi thay đổi giá trị ban đầu các tham số sẽ thực hiện một lệnh USS_ INIT mới. Giá trị cho đầu vào Mode lựa chọn giao thức truyền thông: đầu vào có giá trị 010 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức USS và chỉ cho phép làm việc theo giao thức này. Nếu đầu vào có giá trị 000 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức PPI và không cho phép làm việc theo giao thức USS. Tốc độ truyền được đặt ở các giá trị: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 và 115200 (baud). Ðầu vào Active dùng để xác định địa chỉ của Drive. Chỉ hỗ trợ số địa chỉ Drive từ 0 đến 30. Các tham số sử dụng trong lệnh USS_INIT. Bảng 7.2: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_INIT Kiểu dữ Ðầu vào/ra Toán hạng liệu VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,Constant,*VD,*AC, Mode Byte *LD Baud,Activ VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,Constant,AC, Dword e *VD,*AC,*LD Done Bool I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error Byte VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC,*VD,*AC,*LD Khi lệnh USS_INIT kết thúc, đầu ra Done được set lên. Ðầu ra Error (kiểu byte) chứa kết quả thực hiện lệnh. 4.2. Lệnh USS - CTRL: Cấu trúc lệnh: Lệnh USS_CTRL được sử dụng để điều khiển hoạt động của biến tần. Lệnh này được đưa vào bộ đệm truyền thông, từ đây, lệnh được gởi tới địa chỉ của biến tần, nếu địa chỉ đã được xác định ở tham số Active trong lệnh USS _ INIT. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 171
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive. - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép). - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau: + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT. + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0. + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0. - Khi đầu vào RUN là OFF , một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng. - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm. - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh. - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật. - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1. - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển. - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31. - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1. - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trị âm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại. Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%. - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive. - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần. - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%. - D-Dir: cho biết hướng quay. - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2, OFF3 cũng phải trở về off. - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 172
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Bảng 7.3: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS _CTRL Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng RUN, OFF2, OFF3, BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L, Power Flow F_ACK, DIR Resp_R, Run_EN, BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L D_Dir, Inhibit, Fault VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, Drive, Type BYTE *AC, *LD, Constant VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, Error BYTE *AC, *LD VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, Status WORD AC, AQW, *VD, *AC, *LD VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, Speed_SP REAL *AC, *LD, Constant VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, Speed REAL *AC, *LD 4.3. Lệnh USS_RPM_x: Cấu trúc lệnh: Có 3 lệnh đọc cho giao thức USS. USS_RPM_W: là lệnh đọc một tham số Word. USS_RPM_D: là lệnh đọc một tham số Douple Word. USS_RPM_R: là lệnh đọc một tham số thực. Chỉ một lệnh đọc (USS_RPM_x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại một thời điểm. Lệnh USS_RPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo. Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện trong khi quá trình chờ sự phản hồi. - Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình (Ví dụ: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 173
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện một lệnh USS_RPM_x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào XMT _REQ là on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận được sườn xung lên để truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của đầu vào EN. Bảng 7.4: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_RPM_x Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toỏn h?ng XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant Param, WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, Index AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant DB-Ptr DWORD &VB Value WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD DWORD,REAL VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD - Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_RPM_x được chuyển tới. Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31. - Param là số tham số (là giá trị cần đọc từ MM). - Index là con trỏ chỉ vào giá trị để đọc. - Value là giá trị của thông số phản hồi. - Ðầu vào DB_Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh USS _RPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. Khi lệnh USS_RPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error (kiểu byte) và đầu ra Value chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh. Ðầu ra Error và Value sẽ không hợp lệ cho đến khi đầu ra Done được set lên. 4.4. Lệnh USS _WPM _x: Cấu trúc lệnh: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 174
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Có 3 lệnh ghi cho giao thức USS: USS_WPM_W: là lệnh ghi một tham số Word. USS_WPM_D: là lệnh ghi một tham số Double Word. USS _WPM_R: là lệnh ghi một tham số thực. Chỉ một lệnh đọc (USS_WPM _x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại một thời điểm. Lệnh USS_WPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo.Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện trong khi quá trình chờ sự phản hồi. - Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình ( Ví dụ: một lệnh USS-WPM-x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào XMT_REQ là on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận được sườn xung lên để truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của đầu vào EN. - Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_WPM_x được chuyển tới. Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31. - Param là số tham số. - Index là biến chỉ vào giá trị để đọc. - Value là giá trị của thông số cần ghi đến bộ nhớ RAM trong biến tần. Ðối với MM3 cũng có thể ghi giá trị này vào EEPROM, bằng cách cài đặt ở tham số P971. - Ðầu vào DB-Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh USS _WPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. Khi lệnh USS_WPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error (kiểu byte) chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh. Khi đầu vào EEPROM được set lên, lệnh sẽ ghi vào cả bộ nhớ RAM và EEPROM của biến tần. Khi đầu vào EEPROM không được set thì lệnh này sẽ chỉ ghi Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 175
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện vào bộ nhớ RAM vì MM3 không hỗ trợ chức năng này, do đó, cần phải chắc chắn rằng đầu vào không được set để lệnh chỉ làm việc với MM3. Bảng 7.5: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_WPM_x Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L EEPROM BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant Param, Index WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant DB-Ptr DWORD &VB Value WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD DWORD,REAL VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 7.4.5. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 3 (MM3): 5.1. Kết nối MM3: Có thể sử dụng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối S7-200 với MicroMaster Series 3. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc phát sinh dòng điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát sinh không mong muốn. 5.2. Cài đặt MM3: Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 1. Reset biến tần để cài đặt lại (tuỳ chọn). Nhấn phím P: hiển thị P000. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P944. Nhấn P để nhập thông số: P944 = 1 2. Cho phép truy xuất để đọc/ghi tất cả các thông số. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P009. Nhấn P để nhập: P009 = 3 Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 176
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 3. Kiểm tra lại việc cài đặt thông số động cơ cho biến tần. Việc cài đặt này phải theo loại động cơ được sử dụng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị thông số cần cài đặt. Nhấn P để nhập: P081 = Tần số định mức của động cơ (Hz). P082 = Tốc độ định mức của động cơ (RPM). P083 = Dòng điện định mức của động cơ (A). P084 = Ðiện áp định mức của động cơ (V). P085 = Công suất định mức của động cơ (kW/HP). 4. Ðặt chế độ điều khiển tại chỗ hay từ xa ( Local/Remove ). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P910. Nhấn P để nhập: P910 = 1 ( Remove ) 5. Ðịnh giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P092. Nhấn P để nhập, nhấn phím mũi tên để hiển thị đúng giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485: P092 3 ( 1200 baud ) 4 ( 2400 baud ) 5 ( 4800 baud ) 6 ( 9600 baud - chuẩn ) 7 ( 19200 baud ) 6. Nhập địa chỉ Slave. Mỗi drive (tối đa 31) có thể vận hành qua một bus. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P091. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để hiển thị địa chỉ mong muốn, nhấn P nhập: P091 = 0 31 7. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn). Với thời gian đặt này tốc độ động cơ sẽ tăng dần cho đến khi đạt max. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P002. Nhấn P để nhập: P002 = 0 650.00 8. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn). Sau khoảng thời gian này động cơ sẽ giảm đến tốc độ cho đến khi dừng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P003. Nhấn P để nhập: P003 = 0 650.00 9. Serial Link Time-out. Ðây là khoảng thời gian lớn nhất cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu. Thời gian này được tính sau khi một dữ liệu được nhận. Nếu một dữ liệu của bức điện không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F008. Ðặt giá trị 0 để ngừng việc điều khiển. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P093. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để nhập giá trị mong muốn: P093 = 0 ( 240 (thời gian được tính bằng giây) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 177
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 10. Serial Link Nominal System Setpoint. Giá trị này có thể thay đổi, nhưng phải tương ứng 50Hz hoặc 60Hz, được định nghĩa tương ứng với giá 100% giá trị cho PV hoặc SP. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P094. Nhấn P để nhập. Nhấn các phím mũi tên để chọn giá trị mong muốn: P094 = 0 400.00 11. Tương thích USS (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P095. Nhấn P để nhập: P095 = 0 độ phân giải 0,1Hz độ phân giải 0,01Hz 12. EEPROM điều khiển (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P971. Nhấn P để nhập: P971 = 0: Thay đổi các thông số cài đặt (bao gồm cả P971) bị mất khi mất nguồn. 1: Tham số cài đặt được lưu lại trong suốt thời gian mất nguồn. 13: Hiển thị vận hành. Nhấn P để thoát. 7.4.6. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 4 (MM4): 1) Kết nối MM4: Ðể kết nối với MM4, ta sử dụng cáp RS-485 (nối trực tiếp S7-200 với MM4). Ngoài ra, còn có thể dùng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc phát sinh dòng điện không mong muốn chạy trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát sinh không mong muốn. Nếu S7-200 là điểm nút cuối trong mạng, hoặc nếu kết nối là điểm - điểm (point-to-point), cần phải sử dụng đầu A1 và B1 (không phải A2 và B2) của đầu cắm. 2) Cài đặt MM4: Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 1. Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn): P0010 = 30 P0970 = 1 Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị: USS PZD length: P2012 Index0 = 2 USS PKW length: P2013 Index0 = 127 2. Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số: P0003 = 3 3. Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 178
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện P0304 = điện áp động cơ (V) P0305 = dòng điện động cơ (A) P0307 = công suất động cơ (W) P0310 = tần số động cơ (Hz) P0311 = tốc độ động cơ (RPM) Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng. Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick commissioning. 4. Ðịnh chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local/Remove): P0700 Index0 = 5 5. Ðặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM P1000 Index0 = 5 6. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max: P1120 = 0 650,00 (s). 7. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi dừng: P1121 = 0 650,00 (s). 8. Ðặt tần số tham chiếu: P2000 = 1 đến 650 Hz 9. Tiêu chuẩn hoá USS: P2009 Index0 = 0 10. Ðặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485: P2010 Index0 = 4 (2400 baud) 5 (4800 baud) 6 (9600 baud) 7 (19200 baud) 8 (38400 baud) 9 (57600 baud) 10 (115200 baud) 11. Nhập địa chỉ Slave: P2011 Index0 = 0 đến 31 12. Ðặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F0070. Ðặt giá trị 0 để ngừng điều khiển. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 179
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms 13. Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM: P0971 = 1 (bắt đầu chuyển). Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM. 7.4.7. Chương trình từ PLC để điều khiển và thu thập các thông số từ mạng biến tần: Network 1: Chương trình cài đặt tham số và truyền thông với biến tần Clanhke. // 1_chọn USS Protocol // 9600_Tốc độ truyền giữa PLC và biến tần // 16#00000001_Địa chỉ của biến tần // MB3_Chứa kết quả của việc thực hiện lệnh (xem bảng mã lỗi) // M0.3_bit báo trạng thái làm việc của lệnh USS_INIT Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 180
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC
218 p | 832 | 399
-
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC
13 p | 468 | 193
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
21 p | 369 | 175
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG
80 p | 225 | 113
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 0: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
0 p | 240 | 110
-
Bài giảng điều khiển Logic khả trình PLC
124 p | 278 | 97
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
7 p | 143 | 52
-
Giáo trình Lý thuyết điều khiển logic - ThS. Nguyễn Bá Hội
124 p | 106 | 50
-
Bài giảng Điều khiển logic lập trình - CĐ Công nghiệp Phú Yên
69 p | 97 | 39
-
Điều khiển logic - Lê Tấn Dục
126 p | 49 | 22
-
Bài giảng Điều khiển logic - Chương 6: Các chức năng chuyên dùng trên PLC S7-200
27 p | 52 | 20
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 2: Bộ điều khiển lập trình PLC
21 p | 41 | 15
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 1: Mạch tổ hợp và mạch trình tự
7 p | 44 | 14
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 7: Những ứng dụng của PLC
21 p | 47 | 13
-
Modul điều khiển logic logo! và một số ứng dụng thực hành cho sinh viên khoa điện tử
5 p | 23 | 7
-
Bài giảng Điều khiển logic - Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự
6 p | 42 | 7
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng
80 p | 33 | 5
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 8: Lựa chọn, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì hệ thống
7 p | 30 | 5

markdown:
# Điều khiển Logic P8
Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 46
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20091218/haidang1/80x100/dieu_khien_logic_p9_2399.jpg)
##
Điều khiển Logic P8
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Những ứng dụng của PLC Ứng dụng PLC trong lãnh vực điều khiển robot: Về vấn đề robot công nghiệp chủ yếu là các cánh tay máy làm việc trong các nhà máy lắp ráp và sản xuất ôtô, mô tô, tại các bến cảng, kho bãi chứa hàng…thì PLC có những vai trò rất lớn. Ở đây chỉ giới thiệu đến bạn đọc chủ yếu là các bạn sinh viên tham dự các cuộc thi robocon.
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Điều khiển Logic P8
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện CHƯƠNG 7 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA PLC 7.1. Ứng dụng PLC trong lãnh vực điều khiển robot: Về vấn đề robot công nghiệp chủ yếu là các cánh tay máy làm việc trong các nhà máy lắp ráp và sản xuất ôtô, mô tô, tại các bến cảng, kho bãi chứa hàng…thì PLC có những vai trò rất lớn. Ở đây chỉ giới thiệu đến bạn đọc chủ yếu là các bạn sinh viên tham dự các cuộc thi robocon. Đây là chương trình thường xuyên tổ chức hàng năm, việc cho robot tự động dò theo các vạch trắng là đề tài chính mà rất nhiều bạn trong cuộc tốn rất nhiều thời gian. Sau đây tôi sẽ đưa ra một giải pháp để các bạn tham khảo trong quá trình ứng dụng PLC vào lĩnh vực này. Đây là mô hình sơ đồ sân đấu: Hình 7.1: Sơ đồ sân đấu và hành trình mà robot cần phải thực hiện Bảng 1: Mô tả hành trình làm việc của Robot Số 4 5 8 9 10 12 13 16 17 23 24 27 28 29 30 vạch Bánh cộng T1 T1 T1 cộng T1 T1 T1 T1 L1 T1 L1 T1 T1 T1 trái thêm thêm 1 Bánh 1 T2 L2 T2 vạch L2 T2 L2 T2 T2 T2 T2 T2 L2 T2 phải vạch chế độ chạy chạy bỏ rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy rẽ chạy bỏ làm rẽ phải thẳng thẳng bóng phải thẳng phải thẳng trái thẳng trái thẳng phải thẳng bóng việc Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 161
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Số 31 33 36 41 42 43 >43 vạch Bánh L1 T1 L1 T1 T1 T1 trái Bánh T2 T2 T2 T2 L2 T2 phải ngừng & bỏ bóng chế độ chạy chạy rẽ chạy làm rẽ trái rẽ trái thẳng thẳng phải thẳng việc 7.2. Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất linh hoạt: Hiện nay, hệ thống cân băng định lượng được ứng dụng rất rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp. Ở nơi đâu có sự phối trộn các chất theo tỉ lệ định trước (bài toán phối liệu) thì ở đó có sự tham gia của cân băng định lượng, đặc biệt là các nhà máy chế biến vật liệu xây dựng, nhà máy phân bón, cao su... Hệ thống này có khả năng điều chỉnh tự động được từng chất ứng với tỉ lệ đặt trước dựa trên cơ sở các vòng lặp điều chỉnh ví dụ PI, PID. Đặt vấn đề: Làm thế nào để phối liệu theo giá trị đặt trước của 3 chất clanhke, thạch cao, phụ gia tương ứng là 70%, 20%,10% để nghiền xi thành xi măng. Trong đó tổng khối lượng cần phải đổ vào máy nghiền là A tấn/h. Ngoài ra, hệ thống làm việc còn phụ thuộc vào cân liệu hồi về ở đầu vào của máy nghiền (sau khi ra khỏi máy nghiền những hạt có khối lượng lớn được hồi về nhờ phân ly động) và độ điền Hình 7.2: Sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu đầy của máy nghiền. Có nghĩa là lúc nào hệ thống làm việc cũng phải đảm bảo được yếu tố đầu tiên là độ điền dầy của máy nghiền 80%. Nếu lượng liệu từ hệ thống phối liệu đưa đến cộng với liệu hồi về làm cho độ điền đầy của máy nghiền vượt mức 80%B tấn/h thì hệ sẽ tự động Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 162
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện giảm lượng liệu cung cấp đến nhưng vẫn đảm bảo được tỉ lệ phần trăm của bài toán phối liệu mặc dù khối lượng xuất không đạt A tấn/h, ngoài ra vòng lặp điều chỉnh còn phải nhận biết được sự thay đổi tham số của Clanhke để kịp thời điều chỉnh phụ gia và thạch cao. Sự thay đổi thông số trên thạch cao và phụ gia là hàm bậc nhất với biến là clanhke. Như vậy mỗi băng tải có một vòng lặp điều chỉnh PI với thông số phản hồi là tín hiệu tổng hợp từ hai tín hiệu của loadcell và encoder, đầu ra là giá trị setpoint xuống biến tần theo đường USS. Ngoài ra hệ thống còn làm việc được ở chế độ Manual, trong chế độ này hệ thống không quan tâm đến lượng liệu hồi về và độ điền đầy của máy nghiền. Như vậy hệ thống làm việc ở 3 chế độ: ĐĐĐMN≤80%B; ĐĐĐMN>80%B; Manual. giả sử ở 80% lượng liệu trong máy nghiền là 270 tấn. Có thể mô tả sơ đồ khối điều khiển hệ thống như sau: PID_0 Clanhke A PV CV SP MM4 M Băng tải 270 – B chuẩn hoá Bộ tổ hợp chuyển PID_1 Thạch cao mạch PV CV SP MM4 M Băng tải Cân liệu hồi về chuẩn hoá Độ điền PID_2 Phụ gia đầy của PV MN MM4 CV SP M Băng tải Manual chuẩn hoá Hình 7.3: Sơ đồ mô tả hệ thống điều khiển CBĐL cho hệ thống nghiền xi măng Đương nhiên là hệ thống phải quản lý trong giới hạn nhất định, nếu một trong 3 băng tải gặp sự cố ví dụ lượng liệu vượt mức ngưỡng được đặt tại đầu cân băng, lúc đó dòng đưa về vượt mức 20mA thì hệ thống sẽ dừng làm việc thông qua chương trình con xử lý sự cố. Hoặc bất cứ 1 băng chuyền nào cũng có giám sát trượt đai, nếu xảy ra thì chương trình xử lý sự cố cũng sẽ được gọi. Yêu cầu phần cứng của hệ thống: + 1 PLC_CPU 226 + 2 EM235 Module + 3 Biến tần MM3 hoặc MM4 (điều chỉnh tốc độ 3 băng tải) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 163
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện + 4 Load cell (lấy tín hiệu về đầu cân) + 4 Đầu cân (chuẩn hoá tín hiệu về từ 4÷20 mA; cài đặt giá trị giới hạn trên) + 1 Sound Sensor + Bộ cáp đồng trục nối từ RS-485 Port đến PLC + 3 Encoder Sơ đồ đấu nối hệ thống như hình 2. Qúa trình tính toán, chuẩn hoá, setpoint cho từng vòng lặp được thực hiện như sau: Bài toán đặt ra là làm thế nào để tín hiệu phản hồi về được chuyển sang đơn vị tấn/h để so sánh với giá trị setpoint. Tính tải trọng Q: q.L Q= 2 Với: Q: Tải trọng điểm [Kg] q: Tải trọng trên băng tải [Kg/m] L: Chiều dài tính toán [m] Công thức tính trọng lượng P trên băng tải theo thời gian : 2.Q Hình 7.4: Mặt cắt dọc của băng P = q.V = .V (*) L Với: P: Trọng lượng băng tải theo thời gian [Kg/s] V: Vận tốc dài của băng tải [m/s] Theo (*), tính q bằng cách tính Q vì L đã biết trước. Để chuẩn hoá q từ [0÷1]ta chia q cho qmax ; tính qmax ta dựa vào Pmax đó là giá trị đặt tương ứng với % của mỗi chất và Vmax của băng tải (dựa vào tốc độ định mức của động cơ). Như vậy, tín hiệu phản hồi về chính là P [tấn/h]. Cần phải tìm vận tốc V [m/h] và tải trọng trên băng tải q [tấn/m]. Xây dựng công thức tính toán tốc độ của băng tải nhờ vào Encoder: Giả sử chọn thời gian tính toán là 250ms tương ứng với số xung tính được là x xung Nếu ta chọn loại encoder có thông số 500xung/vòng thì sau x xung: x 2πx Bánh xe encoder quay được: (vòng) tương ứng với góc quay (rad). 500 500 2πx Sau 1ms bánh xe encoder quay được: (rad). 250.500 Như vậy vận tốc góc của bánh xe là: 1 2πx rad ω = 1000. . ( ) 250 500 s Vận tốc dài của bánh xe bằng vận tốc dài của băng tải: d 1 2πx d m Ved = ω . = 1000. . . ( ) = Vbt 2 250 500 2 s Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 164
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện d: Đường kính của bánh xe: chọn d = 0,1 [m]; L=0.5 [m] 1000.2πx.d m Vbt = Ved = 3600. = 18,086 x ( ) 250.500 h Chuẩn hoá về giá trị từ [0÷1] tiến hành chia cho Vmax ; tính Vmax dựa vào tốc độ định mức của động cơ. Hình 7.5: Sơ đồ khối chương trình điều khiển hệ thống cân băng Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 165
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Chuẩn hoá và đưa về đầu vào CV (Current Value) của bộ PID của PLC: q = [0 ÷ q max ] = [0,0 ÷ 1,0] q max q max P q.Vbt = = [0,0 ÷ 1,0][0,0 ÷ 1,0] = [0,0 ÷ 1,0] . Pmax q max .Vmax Quá trình thực hiện được thực hiện theo sơ đồ khối ở hình 7.5. Các quá trình tính toán này thực hiện trong PLC. Để tính Q dựa vào đầu vào analog tương ứng, tại đây ta phải thực hiện các bước lấy mẫu. Đối với bộ PID ta phải có chương trình khai báo các tham số cần thiết của bộ PID liên hệ chương 3. Để tính vận tốc V phải sử dụng bộ đếm tốc độ cao... Điều khiển các biến tần trong mạng dùng giao thức USS protocol như trình bày ở phần 7.5. 7.3. Ứng dụng PLC trong điều khiển quá trình: Dưới đây là sơ đồ công nghệ của hệ thống phối liệu, nghiền, phân loại và phân phối xi măng vào trong các silô. Ở đây không xét đến việc điều khiển hệ thống phối liệu như nêu ở trên phần 7.2. Chỉ thực hiện công việc tương đối đơn giản: Chọn silô muốn nhập vào thông qua các van sau: chuyển vị trí của van 3 ngã và chọn vị trí của van trên máng khí động 3. Nếu chuyển van 3 ngã sang bên phải thì silô 1 được nhập. Sang vị trí giữa thì silô 1 và silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 3 đóng thì silô 2 được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Nếu van 3 ngã chuyển sang trái thì silô 2 hoặc silô 3, nếu van trên máng khí động 3 đóng thì silô 2 được nhập, van ở trạng thái mở thì silô 3 được nhập. Giả sử khi đang nhập cho silô 1 (van 3 ngã ở vị trí bên trái) mà phát hiện đầy thì hệ thống sẽ tự động chuyển van 3 ngã sang bên phải để nhập cho silô 2 hoặc 3 (nếu 2 đã đầy thì nhập vào 3 và ngược lại). Điều kiện để khởi động hệ thống: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 166
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Hình 7.6: Sơ đồ công nghệ của hệ thống cấp liệu, nhiền, phân loại, phân phối xi măng Các silô chưa đầy. Dầu thuỷ lực cấp cho máy nghiền đã đủ áp suất. Các băng chuyền không bị trượt đai. Sau khi đã chọn silô và kiểm tra đủ các điều kiện an toàn cho việc khởi động, hệ thống phải được khởi động theo trình tự như sau: MKĐ2, MKĐ3 → MKĐ1 → Mở van → Quạt hút (lọc bụi) → Gàu tải → Phân ly động → Mở van dầu → Máy nghiền → BTC → BTTG → BTCL, BTPG, BTTC. Từ yêu cầu công nhệ như trên ta tiến hành thiết kế chương trình như sau: 1. Vẽ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ thuật toán. 2. Tính chọn PLC và module mở rộng. 3. Phân công I/O. 4. Quy định các ô nhớ để giám sát lỗi, khởi động hoặc dừng từ xa. 5. Tiến hành dịch sang ngôn ngữ của PLC từ giản đồ thời gian hoặc viết lưu đồ thuật toán. 7.4. Ứng dụng PLC trong mạng thu nhận dữ liệu từ biến tần: Để điều khiển biến tần thông qua PLC người ta thường dùng các cách sau: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 167
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 1. Dùng các dầu vào/ra số của PLC, nhưng chỉ thực hiện được những chức năng đơn giản như dừng, khởi động, đảo chiều còn việc thay đổi thời gian khởi động họăc dừng, đặt lại tốc độ...không thể thực hiện được ở chế độ này. 2. Để thay đổi giá trị setpoint trong điều khiển phản hồi, mỗi biến tần mất đi 1 đầu vào analog và 1 đầu ra analog . Ngoài ra còn phải dùng các dầu vào/ra số để điều khiển biến tần. 3. Điều khiển biến tần qua mạng Profibus, đối với loại MM3, MM4 của Siemens đã có sẵn giao diện Profibus trên RS458 Port. Nhưng đối với những ứng dụng nhỏ thì việc thiết kế một mạng Profibus sẽ đưa giá thành lên cao, do đó không kinh tế. 4. Dùng Port 0 của PLC để kết nối tới các Port của biến tần, 1 PLC có thể đều khiển tối đa 1 mạng gồm 31 biến tần. Mạng này gọi là mạng USS. Dạng kết nối là điểm-điểm. Ta có thể điều khiển toàn bộ các chức năng của biến tần thông qua mạng này, ngoài ra còn còn có thể giám sát được dòng điện, điện áp, tốc độ, hướng quay...dựa vào các vùng nhớ mà PLC dành riêng cho mỗi biến tần. Chi phí cho mạng này là thấp và tối ưu nhất cho các ứng dụng nhỏ và vừa. 5. Chuẩn điều khiển mạng biến tần (giao thức USS) Sau đây là phương pháp điều khiển mạng biến tần dùng PLC qua giao thức USS: 7.4.1. Ðiều kiện sử dụng giao thức USS: Thư viện lệnh của STEP 7 - Micro/Win cung cấp 14 chương trình con, 3 thủ tục ngắt và một tập lệnh (gồm 8 lệnh) hỗ trợ cho giao thức USS. + Giao thức USS sử dụng Cổng 0 (Port 0) cho truyền thông USS. Sử dụng lệnh USS_INIT để lựa chọn Port 0 cho cả USS hoặc PPI. Sau khi đã lựa chọn Port 0 cho truyền thông với chuẩn USS, không được sử dụng Port 0 cho bất kỳ mục đích nào khác. Ðể phát triển các chương trình ứng dụng sử dụng giao thức USS, nên sử dụng CPU 226, CPU 226XM hoặc module EM 277 PROFIBUS-DP kết nối đến card PROFIBUS-CP ở máy tính. Cổng truyền thông thứ hai ở các loại CPU này sẽ cho phép STEP 7 - Micro/Win giám sát được ứng dụng trong khi sử dụng giao thức USS. + Các lệnh USS tác động đến tất cả các bit SM với truyền thông Freeport qua Port 0. + Các lệnh USS sử dụng 14 chương trình con và 3 thủ tục ngắt. + Các giá trị của các lệnh USS yêu cầu 400 byte của miền nhớ V. Ðịa chỉ bắt đầu được ấn định bởi người sử dụng và phần còn lại dành cho các giá trị khác. + Vài lệnh trong lệnh USS yêu cầu một bộ đệm truyền thông 16 byte. Chẳng hạn với một tham số cho lệnh, cần phải cung cấp một địa chỉ bắt đầu trong miền nhớ V của bộ đệm này. + Khi thực hiện các phép tính, các lệnh USS sử dụng thanh ghi AC0 đến AC3. Cũng có thể sử dụng các thanh ghi trong chương trình; tuy nhiên, giá trị trong các thanh ghi sẽ bị thay đổi bởi lệnh USS. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 168
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện + Các lệnh USS sẽ làm tăng bộ nhớ của chương trình lên đến 3450 byte. Tuỳ thuộc vào loại lệnh USS mà dung lượng của bộ nhớ có thể tăng từ 2150 byte đến 3450 byte. + Các lệnh USS không thể sử dụng trong chương trình con. Hình 7.7: Kết nối PLC và biến tần theo giao thức USS * Lưu ý: Ðể thay đổi phương thức truyền thông của Port 0 trở lại PPI để truyền thông với STEP 7 - Micro/Win, cần phải sử dụng lệnh USS _ INIT khác để ấn định lại phương thức cho Port 0. Cũng có thể định lại phương thức bằng cách chuyển S7-200 sang chế độ STOP, việc này sẽ Reset các tham số của Port 0. 7.4.2. Thời gian yêu cầu cho việc truyền thông với biến tần: Truyền thông với các MicroMaster (MM) không đồng bộ với vòng quét của S7- 200. S7-200 hoàn thành vài vòng quét trước khi một MM hoàn thành việc truyền thông. Các yếu tố giúp xác định thời gian yêu cầu: số MM có trong mạng, tốc độ baud, và thời gian vòng quét của S7-200. Có vài loại yêu cầu thời gian trễ dài hơn khi sử dụng các lệnh truy xuất thông số. Thời gian yêu cầu cho việc truy nhập các tham số tuỳ thuộc loại thiết bị và tham số được truy nhập. Sau khi lệnh USS _ INIT ấn định Port 0 cho giao thức USS, S7-200 sẽ thực hiện hỏi vòng tất cả các biến tần trong những khoảng thời gian theo dưới đây. Bảng 7.1: Thời gian yêu cầu cho truyền thông với MM Tốc độ Thời gian hỏi vòng giữa các biến tần 1200 240 ms (max) 2400 130 ms (max) 4800 75 ms (max) 9600 50 ms (max) 19200 35 ms (max) 38400 30 ms (max) 57600 25 ms (max) 115200 25 ms (max) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 169
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 7.4.3. Sử dụng các lệnh USS: Ðể sử dụng các lệnh trong chương trình điều khiển S7-200, cần phải theo các bước sau: 1. Ðưa lệnh USS _INIT vào trong chương trình và thực hiện lệnh này cho mỗi một vòng quét. Có thể sử dụng lệnh này để thiết lập các giá trị hoặc thay đổi các thông số truyền thông. Khi sử dụng lệnh USS _ INIT sẽ có vài ẩn chương trình con và thủ tục ngắt được tự động thêm vào trong chương trình. 2. Chỉ thực hiện một lệnh USS _ INIT trong chương trình cho mỗi Drive. Có thể đưa vào nhiều lệnh USS_RPM_x hay USS_WPM_x khi được yêu cầu, nhưng chỉ một lệnh được làm việc trong một thời điểm. 3. Cấp phát vùng nhớ V cho thư viện lệnh bằng cách kích chuột phải (lấy từ menu) trên Program Block trong cây thư mục. 4. Cài đặt các tham số về địa chỉ và tốc độ được sử dụng trong chương trình cho drive. 5. Dùng cáp để kết nối truyền thông từ S7-200 đến các drive. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể là nguyên nhân sinh ra dòng điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn đến các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng các thiết bị được kết nối với cáp đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện không mong muốn. 7.4.4. Các lệnh trong giao thức USS: 4.1. Lệnh USS- INIT: Cấu trúc lệnh: Lệnh USS_ INIT được sử dụng để cho phép thiết lập hoặc không cho phép truyền thông với các MM. Trước khi bất kỳ một lệnh USS nào khác được sử dụng, lệnh USS_INIT phải được thực hiện trước mà không được xảy ra lỗi nào. Khi lệnh thực hiện xong và bit Done được set lên ngay lập tức trước khi thực hiện lệnh kế tiếp. Lệnh này được thực hiện ở mỗi vòng quét khi đầu vào EN được tác động. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 170
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Thực hiện lệnh USS_INIT chỉ một lần cho mỗi sự thay đổi trạng thái truyền thông. Sử dụng lệnh chuyển đổi dương tạo một xung ở đầu vào EN. Khi thay đổi giá trị ban đầu các tham số sẽ thực hiện một lệnh USS_ INIT mới. Giá trị cho đầu vào Mode lựa chọn giao thức truyền thông: đầu vào có giá trị 010 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức USS và chỉ cho phép làm việc theo giao thức này. Nếu đầu vào có giá trị 000 sẽ ấn định Port 0 dùng cho giao thức PPI và không cho phép làm việc theo giao thức USS. Tốc độ truyền được đặt ở các giá trị: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 và 115200 (baud). Ðầu vào Active dùng để xác định địa chỉ của Drive. Chỉ hỗ trợ số địa chỉ Drive từ 0 đến 30. Các tham số sử dụng trong lệnh USS_INIT. Bảng 7.2: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_INIT Kiểu dữ Ðầu vào/ra Toán hạng liệu VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,Constant,*VD,*AC, Mode Byte *LD Baud,Activ VD,ID,QD,MD,SD,SMD,LD,Constant,AC, Dword e *VD,*AC,*LD Done Bool I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error Byte VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC,*VD,*AC,*LD Khi lệnh USS_INIT kết thúc, đầu ra Done được set lên. Ðầu ra Error (kiểu byte) chứa kết quả thực hiện lệnh. 4.2. Lệnh USS - CTRL: Cấu trúc lệnh: Lệnh USS_CTRL được sử dụng để điều khiển hoạt động của biến tần. Lệnh này được đưa vào bộ đệm truyền thông, từ đây, lệnh được gởi tới địa chỉ của biến tần, nếu địa chỉ đã được xác định ở tham số Active trong lệnh USS _ INIT. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 171
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive. - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép). - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau: + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT. + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0. + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0. - Khi đầu vào RUN là OFF , một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng. - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm. - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh. - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật. - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1. - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển. - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31. - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1. - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trị âm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại. Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%. - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive. - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần. - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%. - D-Dir: cho biết hướng quay. - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2, OFF3 cũng phải trở về off. - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 172
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Bảng 7.3: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS _CTRL Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng RUN, OFF2, OFF3, BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L, Power Flow F_ACK, DIR Resp_R, Run_EN, BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, C, L D_Dir, Inhibit, Fault VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, Drive, Type BYTE *AC, *LD, Constant VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, Error BYTE *AC, *LD VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, Status WORD AC, AQW, *VD, *AC, *LD VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, Speed_SP REAL *AC, *LD, Constant VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, Speed REAL *AC, *LD 4.3. Lệnh USS_RPM_x: Cấu trúc lệnh: Có 3 lệnh đọc cho giao thức USS. USS_RPM_W: là lệnh đọc một tham số Word. USS_RPM_D: là lệnh đọc một tham số Douple Word. USS_RPM_R: là lệnh đọc một tham số thực. Chỉ một lệnh đọc (USS_RPM_x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại một thời điểm. Lệnh USS_RPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo. Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện trong khi quá trình chờ sự phản hồi. - Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình (Ví dụ: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 173
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện một lệnh USS_RPM_x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào XMT _REQ là on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận được sườn xung lên để truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của đầu vào EN. Bảng 7.4: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_RPM_x Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toỏn h?ng XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant Param, WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, Index AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant DB-Ptr DWORD &VB Value WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD DWORD,REAL VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD - Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_RPM_x được chuyển tới. Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31. - Param là số tham số (là giá trị cần đọc từ MM). - Index là con trỏ chỉ vào giá trị để đọc. - Value là giá trị của thông số phản hồi. - Ðầu vào DB_Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh USS _RPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. Khi lệnh USS_RPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error (kiểu byte) và đầu ra Value chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh. Ðầu ra Error và Value sẽ không hợp lệ cho đến khi đầu ra Done được set lên. 4.4. Lệnh USS _WPM _x: Cấu trúc lệnh: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 174
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Có 3 lệnh ghi cho giao thức USS: USS_WPM_W: là lệnh ghi một tham số Word. USS_WPM_D: là lệnh ghi một tham số Double Word. USS _WPM_R: là lệnh ghi một tham số thực. Chỉ một lệnh đọc (USS_WPM _x) hoặc ghi (USS_WPM_x) có thể làm việc tại một thời điểm. Lệnh USS_WPM_x hoàn thành việc thực hiện lệnh khi MM nhận biết cách thức của lệnh, hoặc khi một lỗi trạng thái được thông báo.Vòng quét vẫn tiếp tục thực hiện trong khi quá trình chờ sự phản hồi. - Bit EN phải được set để cho phép truyền đi các yêu cầu, và nên giữ lại ở trạng thái đó cho đến khi bit Done được set lên - tín hiệu hoàn thành quá trình ( Ví dụ: một lệnh USS-WPM-x truyền đến MM ở mỗi vòng quét khi đầu vào XMT_REQ là on). Do đó, đầu vào XMT-REQ nên được kích xung khi nhận được sườn xung lên để truyền một yêu cầu cho mỗi chuyển tiếp dương của đầu vào EN. - Ðầu vào Drive là địa chỉ của MM mà lệnh USS_WPM_x được chuyển tới. Ðịa chỉ hợp lệ là 0 đến 31. - Param là số tham số. - Index là biến chỉ vào giá trị để đọc. - Value là giá trị của thông số cần ghi đến bộ nhớ RAM trong biến tần. Ðối với MM3 cũng có thể ghi giá trị này vào EEPROM, bằng cách cài đặt ở tham số P971. - Ðầu vào DB-Ptr được cung cấp bởi địa chỉ của bộ đệm 16 byte. Trong lệnh USS _WPM_x, bộ đệm này dùng chứa kết quả của lệnh đưa đến từ MM. Khi lệnh USS_WPM_x đã hoàn tất, đầu ra Done được set lên và đầu ra Error (kiểu byte) chứa các kết quả của việc thực hiện lệnh. Khi đầu vào EEPROM được set lên, lệnh sẽ ghi vào cả bộ nhớ RAM và EEPROM của biến tần. Khi đầu vào EEPROM không được set thì lệnh này sẽ chỉ ghi Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 175
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện vào bộ nhớ RAM vì MM3 không hỗ trợ chức năng này, do đó, cần phải chắc chắn rằng đầu vào không được set để lệnh chỉ làm việc với MM3. Bảng 7.5: Kiểu dữ liệu và toán hạng của các đầu vào/ra trong lệnh USS_WPM_x Ðầu vào/ra Kiểu dữ liệu Toán hạng XMT-REQ BOOL I, Q, M, SM, T, C, V, L EEPROM BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Drive BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant Param, Index WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant DB-Ptr DWORD &VB Value WORD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD DWORD,REAL VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC Done BOOL I, Q, M, S, SM, T, C, V, L Error BYTE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD 7.4.5. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 3 (MM3): 5.1. Kết nối MM3: Có thể sử dụng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối S7-200 với MicroMaster Series 3. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc phát sinh dòng điện không mong muốn trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát sinh không mong muốn. 5.2. Cài đặt MM3: Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 1. Reset biến tần để cài đặt lại (tuỳ chọn). Nhấn phím P: hiển thị P000. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P944. Nhấn P để nhập thông số: P944 = 1 2. Cho phép truy xuất để đọc/ghi tất cả các thông số. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P009. Nhấn P để nhập: P009 = 3 Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 176
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 3. Kiểm tra lại việc cài đặt thông số động cơ cho biến tần. Việc cài đặt này phải theo loại động cơ được sử dụng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị thông số cần cài đặt. Nhấn P để nhập: P081 = Tần số định mức của động cơ (Hz). P082 = Tốc độ định mức của động cơ (RPM). P083 = Dòng điện định mức của động cơ (A). P084 = Ðiện áp định mức của động cơ (V). P085 = Công suất định mức của động cơ (kW/HP). 4. Ðặt chế độ điều khiển tại chỗ hay từ xa ( Local/Remove ). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P910. Nhấn P để nhập: P910 = 1 ( Remove ) 5. Ðịnh giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P092. Nhấn P để nhập, nhấn phím mũi tên để hiển thị đúng giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485: P092 3 ( 1200 baud ) 4 ( 2400 baud ) 5 ( 4800 baud ) 6 ( 9600 baud - chuẩn ) 7 ( 19200 baud ) 6. Nhập địa chỉ Slave. Mỗi drive (tối đa 31) có thể vận hành qua một bus. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P091. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để hiển thị địa chỉ mong muốn, nhấn P nhập: P091 = 0 31 7. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn). Với thời gian đặt này tốc độ động cơ sẽ tăng dần cho đến khi đạt max. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P002. Nhấn P để nhập: P002 = 0 650.00 8. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn). Sau khoảng thời gian này động cơ sẽ giảm đến tốc độ cho đến khi dừng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P003. Nhấn P để nhập: P003 = 0 650.00 9. Serial Link Time-out. Ðây là khoảng thời gian lớn nhất cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu. Thời gian này được tính sau khi một dữ liệu được nhận. Nếu một dữ liệu của bức điện không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F008. Ðặt giá trị 0 để ngừng việc điều khiển. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P093. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để nhập giá trị mong muốn: P093 = 0 ( 240 (thời gian được tính bằng giây) Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 177
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện 10. Serial Link Nominal System Setpoint. Giá trị này có thể thay đổi, nhưng phải tương ứng 50Hz hoặc 60Hz, được định nghĩa tương ứng với giá 100% giá trị cho PV hoặc SP. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P094. Nhấn P để nhập. Nhấn các phím mũi tên để chọn giá trị mong muốn: P094 = 0 400.00 11. Tương thích USS (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P095. Nhấn P để nhập: P095 = 0 độ phân giải 0,1Hz độ phân giải 0,01Hz 12. EEPROM điều khiển (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P971. Nhấn P để nhập: P971 = 0: Thay đổi các thông số cài đặt (bao gồm cả P971) bị mất khi mất nguồn. 1: Tham số cài đặt được lưu lại trong suốt thời gian mất nguồn. 13: Hiển thị vận hành. Nhấn P để thoát. 7.4.6. Kết nối và cài đặt MicroMaster Series 4 (MM4): 1) Kết nối MM4: Ðể kết nối với MM4, ta sử dụng cáp RS-485 (nối trực tiếp S7-200 với MM4). Ngoài ra, còn có thể dùng cáp chuẩn PROFIBUS và các đầu nối để kết nối. * Chú ý: Các thiết bị kết nối với điện thế khác nhau có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới việc phát sinh dòng điện không mong muốn chạy trong cáp kết nối. Dòng điện này là nguyên nhân dẫn tới các lỗi truyền thông hoặc làm hỏng thiết bị. Cần phải chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được kết nối vào một cáp truyền thông đều có cùng dòng điện định mức hoặc được cách ly để ngăn ngừa dòng điện phát sinh không mong muốn. Nếu S7-200 là điểm nút cuối trong mạng, hoặc nếu kết nối là điểm - điểm (point-to-point), cần phải sử dụng đầu A1 và B1 (không phải A2 và B2) của đầu cắm. 2) Cài đặt MM4: Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của MM. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau: 1. Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn): P0010 = 30 P0970 = 1 Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị: USS PZD length: P2012 Index0 = 2 USS PKW length: P2013 Index0 = 127 2. Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số: P0003 = 3 3. Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần: Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 178
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện P0304 = điện áp động cơ (V) P0305 = dòng điện động cơ (A) P0307 = công suất động cơ (W) P0310 = tần số động cơ (Hz) P0311 = tốc độ động cơ (RPM) Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng. Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick commissioning. 4. Ðịnh chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local/Remove): P0700 Index0 = 5 5. Ðặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM P1000 Index0 = 5 6. Ðịnh thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max: P1120 = 0 650,00 (s). 7. Ðịnh thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi dừng: P1121 = 0 650,00 (s). 8. Ðặt tần số tham chiếu: P2000 = 1 đến 650 Hz 9. Tiêu chuẩn hoá USS: P2009 Index0 = 0 10. Ðặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485: P2010 Index0 = 4 (2400 baud) 5 (4800 baud) 6 (9600 baud) 7 (19200 baud) 8 (38400 baud) 9 (57600 baud) 10 (115200 baud) 11. Nhập địa chỉ Slave: P2011 Index0 = 0 đến 31 12. Ðặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F0070. Ðặt giá trị 0 để ngừng điều khiển. Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 179
- Chương 7: Những ứng dụng của PLC Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms 13. Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM: P0971 = 1 (bắt đầu chuyển). Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM. 7.4.7. Chương trình từ PLC để điều khiển và thu thập các thông số từ mạng biến tần: Network 1: Chương trình cài đặt tham số và truyền thông với biến tần Clanhke. // 1_chọn USS Protocol // 9600_Tốc độ truyền giữa PLC và biến tần // 16#00000001_Địa chỉ của biến tần // MB3_Chứa kết quả của việc thực hiện lệnh (xem bảng mã lỗi) // M0.3_bit báo trạng thái làm việc của lệnh USS_INIT Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 180
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC
218 p |
832 |
399
-
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC
13 p |
468 |
193
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 2: BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
21 p |
369 |
175
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG
80 p |
225 |
113
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 0: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
0 p |
240 |
110
-
Bài giảng điều khiển Logic khả trình PLC
124 p |
278 |
97
-
Giáo trình điều khiển logic - CHƯƠNG 8: LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
7 p |
143 |
52
-
Giáo trình Lý thuyết điều khiển logic - ThS. Nguyễn Bá Hội
124 p |
106 |
50
-
Bài giảng Điều khiển logic lập trình - CĐ Công nghiệp Phú Yên
69 p |
97 |
39
-
Điều khiển logic - Lê Tấn Dục
126 p |
49 |
22
-
Bài giảng Điều khiển logic - Chương 6: Các chức năng chuyên dùng trên PLC S7-200
27 p |
52 |
20
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 2: Bộ điều khiển lập trình PLC
21 p |
41 |
15
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 1: Mạch tổ hợp và mạch trình tự
7 p |
44 |
14
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 7: Những ứng dụng của PLC
21 p |
47 |
13
-
Modul điều khiển logic logo! và một số ứng dụng thực hành cho sinh viên khoa điện tử
5 p |
23 |
7
-
Bài giảng Điều khiển logic - Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự
6 p |
42 |
7
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng
80 p |
33 |
5
-
Bài giảng Điều khiển logic – Chương 8: Lựa chọn, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì hệ thống
7 p |
30 |
5

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ba9vaa0nfin2jpu0pjq6cnk0k2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Độc chất môi trường và bệnh ung thư
Chia sẻ: Nguhoiphan Nguhoiphan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6
lượt xem 96
download
Độc chất môi trường và bệnh ung thư
Không cần đến con số thống kê cũng dễ dàng nhận thấy bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều ở nước ta. Hầu hết bệnh viện đều mở thêm khoa ung thư, nhưng vẫn quá tải khi 2-3 bệnh nhân nằm chung một giường. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng môi trường ô nhiễm, chất ô nhiễm khi vượt ngưỡng cho phép chính là những chất độc gây bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Trên thực tế, những căn bệnh ung thư và những chất độc gây ung thư cho con người đã...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Độc chất môi trường và bệnh ung thư
Chia sẻ: Nguhoiphan Nguhoiphan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6
lượt xem 96
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100819/nguhoiphan/80x100/doc_chat_moi_truong_va_benh_ung_thu_8152.jpg)
##
Độc chất môi trường và bệnh ung thư
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Không cần đến con số thống kê cũng dễ dàng nhận thấy bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều ở nước ta. Hầu hết bệnh viện đều mở thêm khoa ung thư, nhưng vẫn quá tải khi 2-3 bệnh nhân nằm chung một giường. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng môi trường ô nhiễm, chất ô nhiễm khi vượt ngưỡng cho phép chính là những chất độc gây bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Trên thực tế, những căn bệnh ung thư và những chất độc gây ung thư cho con người đã...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=2maf550i90nrqr8rflkvi39310; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10
lượt xem 18
download
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
Kiến thức cơ bản : - Học sinh nắm được định nghĩa ước chung ,bội chung . - Hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh biết tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; biết sử dụng ký hiệu giao của hai tập hợp .
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
- ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Học sinh nắm được định nghĩa ước chung ,bội chung . - Hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh biết tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; biết sử dụng ký hiệu giao của hai tập hợp . 3./ Thái độ : - Học sinh biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ :
- 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Viết tập hợp các I.- Ước chung ước của 4 .Viết Ư(4) = { 1 ; 2 V í dụ : - Hỏi tập hợp các ước Ư(4) = { 1 ; 2 ; ;4} đáp của 6 .Số nào vừa Ư(6) = { 1 : 2 4} là ước của 4 vừa Ư(6) = { 1 : 2 ; ;3;6} là ước của 6 ? 3;6} Các số 1 và 2 Các số 1 ; 2 vừa là vừa là ước của 4 ước của 4 vừa là - GV giới thiệu vừa là ước của 6 ước của 6 Ta nói ước chung , ký chúng là ước chung hiệu của 4 và 6 . Ký hiệu : ƯC(4,6) = { 1 ; 2 }
- Ước chung của hai - Nhấn mạnh - Củng cố : Làm - Dùng hay nhiều số là ước bảng ?1 x ƯC(a,b) của tất cả các số đó con 8 ƯC(16,40) nếu a x và b là đúng x x ƯC(a,b,c) nếu 8 ƯC(32,28) a x ; b x và c x là sai vì 28 8 II.- Bội chung V í dụ : - Hỏi - - Viết tập hợp B(4) = { 0 ; 4 ; 8 ; Đáp các bội của 4 , 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 . B(4) = { 0 ; 4 ; 8 viết tập hợp các . .} ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; bội của 6 . Số B(6) = { 0 ; 6 ; 12 ; 28 . . .} nào vừa là bội 18 ; 24 ; 28 ; 32 . . . } B(6) = { 0 ; 6 ; của 4 , vừa là bội 12 ; 18 ; 24 ; 28 ; Các số 0 ; 12 ; 24 ; . . của 6 . . vừa là bội của 4 vừa 32 . . . } là bội của 6 . Ta nói chúng là bội chung Các số 0 ; 12 , 24
- vừa là bội của 4 của 4 và 6 . - Giới thiệu ký vừa là bội của 6 Ký hiệu : BC(4,6) = hiệu BC(a,b) - Dùng { 0 ; 12 , 24 , . . . . . } Bội chung của hai bảng hay nhiều số là bội - Nhấn mạnh : - Củng cố : Làm con của tất cả các số đó . ?2 x BC(a,b) nếu (có thể điền vào ô x a ; x và x b vuông các số 1 , 2 x BC(a,b,c) nếu ,3,6) x a ; x b và x c - Thực - Giới thiệu giao III.- Chú ý : hiện Giao của hai tập hợp của hai tập hợp theo là một tập hợp gồm - Học sinh quan nhóm các phần tử chung sát 3 tập hợp đã của hai tập hợp đó . viết : Ư(4) , Ư(6) và ƯC(4,6) Ký hiệu : AB - Tập hợp nào là Ví d ụ : giao của hai tập A={3;4;6};B= hợp nào ? { 4 ; 5 ; 6 } ; C = {1 ; Củng cố : 4./ 2}
- Bài tập 135 SGK AB={4;6} ; 5./ Hướng dẫn AC=;BC dặn dò : Làm các = bài tập còn lại Ở SGK trang 53 và 4 54 3 6 5 1 2
- LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Định nghĩa ước chung ,bội chung . - Giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh thành thạo tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; sử dụng rành rẽ ký hiệu giao của hai tập hợp . 3./ Thái độ : - Học sinh biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống :
- a6 a8 a.... và BC(6 , 8) 100 x 40 x ... và x ƯC(100,40) m3,m5 m7 m... và BC(3,5,7) 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Dùng - Vì sao + Bài tập 134 / 53 bảng - Hs thực hiện trên bảng con con ƯC(12,18) a) 4 4 ƯC(12,18) b) 6 - Hs tổ 1 giải ƯC(12,18) ƯC(4,6,8) c) 2 thích 6 ƯC(4,6,8) d) 4 - Hs tổ 2 giải ƯC(12,18) e) 80 BC(20,30) thích 80 g) 60 BC(20,30) - Hs tổ 3 giải BC(20,30) h) 12 BC(4,6,8)
- thích 60 24 I) BC(4,6,8) - Hs tổ 4 giải BC(20,30) thích - Tập hợp + Bài tập 136 / 53 các phần tử A = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 chung của } hai tập hợp B = { 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 } - Thế nào gọi là giao M = A B = { 0 ; 18 ; 36 } a) là giao của của hai tập b) M A ; MB hai tập hợp hợp + Bài tập 137 / 53 - Học sinh 1 ? a) A = { cam , táo , chanh } viết tập hợp B = { cam , chanh , quít } A A B = { cam , chanh } - Học sinh 2 A = { x | x là học sinh giỏi b) viết tập hợp Văn } B B = { x | x là học sinh giỏi - Học sinh 3
- - Gv củng viết tập hợp Toán } cố giao của M A B = { x | x là học sinh giỏi hai tập hợp cả Văn và Toán} A={x|x5} c) - Học sinh B = { x | x 10 } thực hiện AB=B theo nhóm A là tập hợp các số chẳn d) và trình bày B là tập hợp các số lẻ cách giải AB= trên bảng + Bài tập 138 / 54 Số bút Số vở ở Số ở mỗi mỗi Cách phần phần phần chia thưởng thưởng thưởng a 4 6 8 Không thực hiện b 6 được c 8 3 4
- - Học sinh thực hiện theo nhóm và trình bày cách giải trên bảng 4./ Củng cố : Nhắc lại cách tìm ước của một số , cách tìm bội của một số , xác định ước chung và bội chung của hai hay nhiều số 5./ Hướng dẫn dặn dò : Xem bài Ước chung lớn nhất .
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
MỘT DẠNG TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN, ƯỚC VÀ BỘI
2 p | 581 | 134
-
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CUNG NHỎ NHẤT
7 p | 508 | 58
-
LUYỆN TẬP BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
7 p | 342 | 30
-
Một số dạng toán về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
4 p | 100 | 17
-
Chuyên đề : ước và bội
8 p | 124 | 17
-
Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 30 ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG§ 16 .Những số
6 p | 85 | 16
-
Ước chung, Bội chung
6 p | 100 | 12
-
LUYỆN TẬP ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
5 p | 161 | 12
-
Luyện Tập ước chung, bội chung
4 p | 150 | 12
-
§ 16 . ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
6 p | 79 | 10
-
Ôn tập học kỳ I (Tiếp)
9 p | 54 | 9
-
Bội chung và ước chung
4 p | 33 | 7
-
Tiết 39 ÔN TẬP CHƯƠNG I
7 p | 40 | 5
-
Ôn tập chương I ( tiếp)
5 p | 73 | 5
-
Tiết 31 LUYỆN TẬP
6 p | 29 | 5
-
ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt)
7 p | 29 | 3
-
ÔN TẬP CHƯƠNG I
4 p | 38 | 2

markdown:
# ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10
lượt xem 18
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2011/20110404/lovetime/80x100/23_9376.jpg)
##
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Kiến thức cơ bản : - Học sinh nắm được định nghĩa ước chung ,bội chung . - Hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh biết tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; biết sử dụng ký hiệu giao của hai tập hợp .
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
- ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Học sinh nắm được định nghĩa ước chung ,bội chung . - Hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh biết tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; biết sử dụng ký hiệu giao của hai tập hợp . 3./ Thái độ : - Học sinh biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ :
- 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Viết tập hợp các I.- Ước chung ước của 4 .Viết Ư(4) = { 1 ; 2 V í dụ : - Hỏi tập hợp các ước Ư(4) = { 1 ; 2 ; ;4} đáp của 6 .Số nào vừa Ư(6) = { 1 : 2 4} là ước của 4 vừa Ư(6) = { 1 : 2 ; ;3;6} là ước của 6 ? 3;6} Các số 1 và 2 Các số 1 ; 2 vừa là vừa là ước của 4 ước của 4 vừa là - GV giới thiệu vừa là ước của 6 ước của 6 Ta nói ước chung , ký chúng là ước chung hiệu của 4 và 6 . Ký hiệu : ƯC(4,6) = { 1 ; 2 }
- Ước chung của hai - Nhấn mạnh - Củng cố : Làm - Dùng hay nhiều số là ước bảng ?1 x ƯC(a,b) của tất cả các số đó con 8 ƯC(16,40) nếu a x và b là đúng x x ƯC(a,b,c) nếu 8 ƯC(32,28) a x ; b x và c x là sai vì 28 8 II.- Bội chung V í dụ : - Hỏi - - Viết tập hợp B(4) = { 0 ; 4 ; 8 ; Đáp các bội của 4 , 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 . B(4) = { 0 ; 4 ; 8 viết tập hợp các . .} ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; bội của 6 . Số B(6) = { 0 ; 6 ; 12 ; 28 . . .} nào vừa là bội 18 ; 24 ; 28 ; 32 . . . } B(6) = { 0 ; 6 ; của 4 , vừa là bội 12 ; 18 ; 24 ; 28 ; Các số 0 ; 12 ; 24 ; . . của 6 . . vừa là bội của 4 vừa 32 . . . } là bội của 6 . Ta nói chúng là bội chung Các số 0 ; 12 , 24
- vừa là bội của 4 của 4 và 6 . - Giới thiệu ký vừa là bội của 6 Ký hiệu : BC(4,6) = hiệu BC(a,b) - Dùng { 0 ; 12 , 24 , . . . . . } Bội chung của hai bảng hay nhiều số là bội - Nhấn mạnh : - Củng cố : Làm con của tất cả các số đó . ?2 x BC(a,b) nếu (có thể điền vào ô x a ; x và x b vuông các số 1 , 2 x BC(a,b,c) nếu ,3,6) x a ; x b và x c - Thực - Giới thiệu giao III.- Chú ý : hiện Giao của hai tập hợp của hai tập hợp theo là một tập hợp gồm - Học sinh quan nhóm các phần tử chung sát 3 tập hợp đã của hai tập hợp đó . viết : Ư(4) , Ư(6) và ƯC(4,6) Ký hiệu : AB - Tập hợp nào là Ví d ụ : giao của hai tập A={3;4;6};B= hợp nào ? { 4 ; 5 ; 6 } ; C = {1 ; Củng cố : 4./ 2}
- Bài tập 135 SGK AB={4;6} ; 5./ Hướng dẫn AC=;BC dặn dò : Làm các = bài tập còn lại Ở SGK trang 53 và 4 54 3 6 5 1 2
- LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Định nghĩa ước chung ,bội chung . - Giao của hai tập hợp . 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh thành thạo tìm ước chung , bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ước rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó ; sử dụng rành rẽ ký hiệu giao của hai tập hợp . 3./ Thái độ : - Học sinh biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống :
- a6 a8 a.... và BC(6 , 8) 100 x 40 x ... và x ƯC(100,40) m3,m5 m7 m... và BC(3,5,7) 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Dùng - Vì sao + Bài tập 134 / 53 bảng - Hs thực hiện trên bảng con con ƯC(12,18) a) 4 4 ƯC(12,18) b) 6 - Hs tổ 1 giải ƯC(12,18) ƯC(4,6,8) c) 2 thích 6 ƯC(4,6,8) d) 4 - Hs tổ 2 giải ƯC(12,18) e) 80 BC(20,30) thích 80 g) 60 BC(20,30) - Hs tổ 3 giải BC(20,30) h) 12 BC(4,6,8)
- thích 60 24 I) BC(4,6,8) - Hs tổ 4 giải BC(20,30) thích - Tập hợp + Bài tập 136 / 53 các phần tử A = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 chung của } hai tập hợp B = { 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 } - Thế nào gọi là giao M = A B = { 0 ; 18 ; 36 } a) là giao của của hai tập b) M A ; MB hai tập hợp hợp + Bài tập 137 / 53 - Học sinh 1 ? a) A = { cam , táo , chanh } viết tập hợp B = { cam , chanh , quít } A A B = { cam , chanh } - Học sinh 2 A = { x | x là học sinh giỏi b) viết tập hợp Văn } B B = { x | x là học sinh giỏi - Học sinh 3
- - Gv củng viết tập hợp Toán } cố giao của M A B = { x | x là học sinh giỏi hai tập hợp cả Văn và Toán} A={x|x5} c) - Học sinh B = { x | x 10 } thực hiện AB=B theo nhóm A là tập hợp các số chẳn d) và trình bày B là tập hợp các số lẻ cách giải AB= trên bảng + Bài tập 138 / 54 Số bút Số vở ở Số ở mỗi mỗi Cách phần phần phần chia thưởng thưởng thưởng a 4 6 8 Không thực hiện b 6 được c 8 3 4
- - Học sinh thực hiện theo nhóm và trình bày cách giải trên bảng 4./ Củng cố : Nhắc lại cách tìm ước của một số , cách tìm bội của một số , xác định ước chung và bội chung của hai hay nhiều số 5./ Hướng dẫn dặn dò : Xem bài Ước chung lớn nhất .
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
MỘT DẠNG TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN, ƯỚC VÀ BỘI
2 p |
581 |
134
-
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CUNG NHỎ NHẤT
7 p |
508 |
58
-
LUYỆN TẬP BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
7 p |
342 |
30
-
Một số dạng toán về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
4 p |
100 |
17
-
Chuyên đề : ước và bội
8 p |
124 |
17
-
Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 30 ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG§ 16 .Những số
6 p |
85 |
16
-
Ước chung, Bội chung
6 p |
100 |
12
-
LUYỆN TẬP ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
5 p |
161 |
12
-
Luyện Tập ước chung, bội chung
4 p |
150 |
12
-
§ 16 . ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
6 p |
79 |
10
-
Ôn tập học kỳ I (Tiếp)
9 p |
54 |
9
-
Bội chung và ước chung
4 p |
33 |
7
-
Tiết 39 ÔN TẬP CHƯƠNG I
7 p |
40 |
5
-
Ôn tập chương I ( tiếp)
5 p |
73 |
5
-
Tiết 31 LUYỆN TẬP
6 p |
29 |
5
-
ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt)
7 p |
29 |
3
-
ÔN TẬP CHƯƠNG I
4 p |
38 |
2

Set-Cookie: TLDEVNamespace=v4lha4puujns6ltk5adud40fs0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly