공사종류 대분류 '산업환경설비', 중분류 '발전시설' 공사 중 공종 대분류 '전기설비', 중분류 '전기설비공사' 작업에서 사고객체 '기타'(중분류: '기타')와 관련된 사고가 발생했습니다. 작업 프로세스는 '전기작업'이며, 사고 원인은 'Panel 2차측 전원 차단 후 1차측 가압여부 확인을 위해 Multi Tester 사용시 조작 스위치 조작 오류(전압 측정이 아닌 저항 측정으로 오조작)'입니다. 재발 방지 대책 및 향후 조치 계획은 무엇인가요?
문서 1: 화학플랜트 개보수 공사 안전보건작업 기술지침.pdf
물질의점화원이되어화재․폭발위험이있을경우다음사항에유의하여작업
하여야한다.
(1) 정전범위, 정전순서, 정전확인순서, 전원재투입순서및개폐기관리등에
관한사항을확인하여야한다.
(2) 작업착수전에기기등의동력을차단하고, 예기치않게작동되지않도록
동력통제를하고, 수시로확인하여야한다.
(3) 안전작업허가서에차단하여야할기기번호, 기기명, 담당자등의이름을
빠짐없이기재하여야한다.
(4) 차단해야할기기의전원개폐기(현장스위치)는기기담당운전원(현장
운전원)이직접차단하여야한다.
(5) 현장스위치를제외한주차단스위치, 기기차단기, 시험전원등은전기담당자가
직접차단하여야한다.



문서 2: 미장공사 안전보건작업 지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 16 - 2016
- 2 -
사용하는미장용회전형동력기기를말한다.
〈출처:daum.net〉
[흙손]
[콘크리트진동기(Concrete Vibrator)]
[휘니샤(Finisher)]
〈그림1-1〉미장용기계․기구
(2) 그밖의용어의정의는이지침에서특별한규정이있는경우를제외하고는
산업안전보건법, 같은법시행령, 같은법시행규칙및안전보건에관한규칙
에서정하는바에의한다.
4. 미장공사작업전안전조치사항
4.1 자재운반
(1) 인력운반
(가) 자재운반작업시에는근골격계질환예방을위해운반물무게의적정성이
유지[남자196N∼294N(20∼30㎏f)], [여자98N∼147N(10∼15㎏f)] 이하)하
여야한다.
(나) 49N(5kgf)이상의자재를들어서운반하는경우취급물품에대하여작업근
로자가쉽게알아볼수있도록물품의중량과무게중심에대하여작업장
주변에안내표시를하여야한다.
(2) 손수레운반
(가) 손수레운반통로는가능한직선거리로설치하고전도방지를위하여급
회전을금한다.
(나) 손수레운반시뛰지않도록하며반드시앞에서끌어운반한다.



문서 3: 철탑공사 안전보건기술지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 98 - 2014
- 6 -
점퍼(Jumper)장치부착작업, 부속품부착작업
④프리패브(Prefab) 가선공법
․전선설치준비작업, 전선펴기작업, 전선당기기작업
5. 철탑시공순서
<그림8> 철탑공사시공순서도
(1) 철탑기초공사
(가) 기초공사를위한진입로공사
(나) 철탑부지조성공사
(다) 철탑기초굴착공사(각입작업포함)
(라) 철탑기초콘크리트타설
<그림9> 철탑진입로공사
<그림10> 기초콘크리트타설



문서 4: 굴착기 안전보건작업 지침.pdf
및
고압선
절연
방호
설비
유․무확인
6. 굴착기안전작업절차
절차
준수사항
6.1 작업계획수립및검토
6.1.1 굴착기작업시고려사항
6.2 작업절차별유해․위험요인
6.2.1 작업전준수사항
6.2.2 작업중준수사항
6.2.3 작업종료시준수사항



문서 5: 취약시기 건설현장 안전작업지침.pdf
KOSHA GUIDE
C - 113 - 2020
- 15 -
(마) 전기기계․기구는젖은손으로취급하지않도록하여야한다.
(바) 이동형전기기계․기구는사용전다음사항들을점검하여야한다.
①전선, 접점, 단자, 스위치등전기가통하는곳의피복상태
②전기․기계기구접지
③누전차단기부착또는누전차단형콘센트사용유무
(사) 전기로가동되는양수기의교체․수리작업시전원을차단한상태에서작업
하여야하며, 전원을다시공급하기전작업자가감전의위험이없는위치에
있는것과(바)의사항을확인하여야한다.
(아) 배선및이동전선등가설배선상태를확인하고다음과같은안전점검등을
실시한다.
①작업장통로바닥또는습윤장소를피하여가공전선설치여부
②전선피복파손유무
③충전부노출유무
(자) 활선근접작업시에는아래사항들을확인하고안전조치를하여야한다.
①활선작업자의절연용보호구착용여부
②작업자주위의충전전로에절연용방호구설치여부
③고압및특별고압작업시근로자의활선작업용기구및장치사용여부
④활선작업시감시인배치
(아) 이외에감전관련안전조치사항은KOSHA GUIDE E-106-2011(건설현장의


작업허가 승인 후 작업, 케이블 단말 점검 시 2인 1조 점검, 판넬 작업 시 검전기 또는 활선 경보기 휴대, 판넬 열쇠 관리 강화 및 MCC 구조, Tester 기기 사용자 교육, 수시 위험성 평가 및 사고 사례 전파 교육.