title: Doorvoering
text: Doorvoeringen of ook wel doorvoerisolatoren genaamd maken een elektrische doorvoering overeenkomstig de nodige elektrische afstanden, kruipwegen en krachten. Alle elektrische toestellen op hoogspanning moeten met doorvoeringen aangesloten worden op de voedingsspanning. Ze worden dus toegepast op hoogspanningsmotoren, -generatoren en -transformatoren.
  
  Bij vermogentransformatoren zijn ze zeer opvallend aanwezig door hun grote afmetingen. Naast deze elektrische toestellen kan het ook noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een hoogspanningslijn binnen in een gebouw te voeren doorheen een wand. Hiervoor gebruikt men dus een wanddoorvoering lucht-lucht. Hoogspanningsdoorvoeringen worden algemeen beschreven in de norm IEC 60137. Er zijn ook constructie normen die verschillen per land zoals de Duitse DIN 42533 (12-36kV, 250-3150A) maar die zijn allemaal vervangen door de Europese norm EN 50180 (12-36kV, 250-3150A) en EN 50243 (24-36kV, 5 en 8kA).
  
  Soorten doorvoeringen 
  Enkele doorvoeringen:
  
  Een eerste indeling van doorvoeringen kan worden gemaakt volgens het medium aan beide zijden:
  lucht-lucht
  olie-lucht
  olie-olie
  olie-SF6
  lucht-SF6
  
  Een tweede indeling kan gemaakt worden volgens constructie:
  Droge doorvoeringen zoals volgens EN 50180 en DIN 42531-33 worden toegepast tot 36kV. DIN 42534 voor 52kV.
  Condensator doorvoeringen voor hogere spanningen
  Stekker doorvoeringen die eveneens beschreven zijn in EN 50180 die aanraak veilig zouden moeten zijn
  Hogestroomdoorvoeringen zijn eveneens condensatordoorvoeringen maar met holle geleider.
  De condensator doorvoeringen kunnen ingedeeld worden volgens het isloatiemateriaal van de condensator:
  Olie gedrenkte papiercondensator = OIP
  Hars gedrenkte papiercondensator = RIP
  Hars gebonden papiercondensator = RBP
  Of volgens het isolatiemateriaal aan de buitenzijde:
   Porselein (nog het meest toegepast)
   Composiet; verschillende kunststoffen komen hiervoor in aanmerking
   Silicoon
   EPDM rubber
  
  Delen van een doorvoering en definities 
  
  Top aansluiting (koper of aluminium of met metalisatie)
  Kop van de doorvoering (gietaluminium)
  Porselein enveloppe
  Bovenste staafvonkbrug
  Onderste staafvonkbrug
  Voet van de doorvoering
  Meetplug voor verlieshoek meting van de condensator
  Olie-deel met epoxy afscherming
  Enkele afstanden zijn ook belangrijk:
  "strike distance" is de rechte afstand fase-aarde dus door het porselein
  "arcing distance"is de kortste afstand fase-aarde dus over het porselein
  kruipweg is de afstand fase-aarde over het oppervlak van de porselein
  beschermde kruipweg is de kruipweg die onder slagregen van 90° niet nat wordt
  
  Externe links 
  Stekkerdoorvoeringen:
  Euromold / Nexans (B) 
  Pfisterer (D) 
  Condensatordoorvoeringen
  ABB (S) 
  HSP (D) 
  Trench (F) 
  Passoni & Villa (I) 
  Micafill (Ch) 
  
  Transformator