این مطلب در وبسایت ویکیپدیا قرار داده‌شده. شما به عنوان یک ناشر، کدام‌یک از متن‌های زیر را به عنوان خلاصه انتخاب می‌کنید؟

مقاله: رکتیور دارای تابع و عملکرد یک اینورتر است. رکتیور را می‌توان به عنوان یک یکسوساز و اینورتر در یک زمان استفاده کرد. قدرت موجود در پورت ورودی ac در دسترس خواهد بود و به پورت خروجی ac و dc توزیع خواهد شد. در مورد از دست دادن ac, رکتیور همچنان به عنوان یک اینورتر بدون وقفه از قدرت خروجی ac (انتقال یکپارچه) ادامه خواهد داد. هر دو بار dc و ac از باتری پشتیبانی می‌شود. همچنین می‌تواند به عنوان یک یکسوساز مخابرات یا فقط به عنوان یک اینورتر استفاده شود. در این سیستم فقط دو پورت از این پیکربندی استفاده می‌شود. این بلوک‌های ساختمان ایده‌آل برای ساخت یک ac به ac ups مناسب است. یکی از ویژگی‌های رکتیور توانایی فیلتر و تنظیم ولتاژ ac برق، حفظ اتصال و انتقال انرژی از یک شبکه ac است. این به دلیل کنترل فعال ولتاژ خروجی است. در حالت عملیاتی ac / ac، پورت خروجی ac یک تابع خط قدرت را با یک ولتاژ ثابت فیلتر کرده و نشان می‌دهد. هارمونیک اعوجاج ولتاژ (thd) به‌طور مؤثر حذف شده‌است. انتقال در شبکه مانند امواج حلقه ناشی از سوئیچینگ بار ac به‌طور مؤثر فیلتر می‌شود. یک رکتیور برای حمایت از بار متصل به پورت خروجی ac با ولتاژ ac ثابت ادامه خواهد داد تا زمانی که یک باتری شارژ به پورت dc متصل شود. سوئیچینگ یکپارچه منبع انرژی، یک منبع تغذیه ac بدون وقفه در صورت از دست دادن ولتاژ ac، فراهم می‌کند. خروجی ac هرگز هیچ گذار یا وقفه‌ای را تجربه نخواهد کرد. از دیدگاه اولویت بار ac بار، تغییر منبع انرژی یکپارچه است. یک رکتیور مجددا به برق ac متصل می‌شود و پس از یک وضعیت غیر طبیعی، ولتاژ اصلی را از درگاه ورودی ac متصل می‌کند. این عمل حاوی یک سری از مراحل، از جمله تعیین اینکه ac برق در محدوده اسمی است، همگام سازی ولتاژ ac در فاز با ورودی ac و اتصال فیزیکی رله ac ورودی. اتصال مجدد یکپارچه ظرف ۱۰ تا ۳۰ ثانیه انجام می‌شود. در صورتی که شبکه رعد و برق را ببیند، در توزیع ac ممکن است بارهای شدید وجود داشته باشد. منبع تغذیه مانند رکتیور برای این نوع پالس‌های شارژ آزمایش می‌شود. زمان ظهور و زمان سقوط این ولتاژ اضافی در (tr / tf ۱ ٫ ۲ / ۵۰ μs) اندازه‌گیری می‌شود. رله حفاظت ورودی نمی‌تواند به اندازه کافی سریع برای این نوع پالس پرشدگی کوتاه پاسخ دهد. در عوض، دستگاه‌های حفاظتی فلزات اکسید وریستر (mov) ساخته‌شده از ولتاژ گیر کرده و سریع …

متن اول: ماژول رکتیورتر
متن دوم: ماژول رکتیور، یک تکنولوژی با علامت تجاری است که توسط شرکت eltek در سال ۲۰۱۶ ساخته شده‌است. این ماژول قدرت سه پورت با پورت ورودی ac، خروجی پورت ac و پورت دو طرفه dc است. این ماژول برای استفاده در ساختمان ac وups dc مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اتصال موازی تا ۹۶ ماژول قابلیت اتصال وجود دارد و می‌تواند به صورت سه فاز تغذیه شود.
جواب:
متن دوم