لطفا ابتدا متن ارائه‌شده را مطالعه کن و سپس خلاصه‌ای معنادار از محتوای آن ارائه کن

متن: مدیر منطقهک عملیات انتقال گاز در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: با توجه به نشتی خطوط لوله چهار و ۱۰ اینچ، تخلیه پیکو فیلترهای ایستگاه کنترل فشار شوشتر، عملیات کنترل نشتی در دستور کار این منطقه قرار گرفت و پس از تهیه کالاهای مورد نیاز نسبت به حفاری اطراف خطوط لوله در مقیاس ۳۰۰ مترمکعب اقدام شد.  عبدالحسین کوتکی افزود: با وجود نشتی در شیرهای خروجی پیکوفیلترها، کارکنان بهره‌برداری خط لوله اهواز با لحاظ کردن شرایط ایمن، اقدام به باز کردن شیرهای ۴ و ۲ اینچ کرده و با نصب فلنج کور در انتهای خطوط لوله چهار اینچ تخلیه و پس از گاززدایی و درحالی‌که ایستگاه کنترل فشار در مدار بهره‌برداری قرار داشت نسبت به برشکاری اتصالات آسیب‌دیده و نصب دو عدد Tee&Cap در اندازه‌های ۱۰ اینچ اقدام کردند.  وی خاطرنشان کرد: در این عملیات بیش از ۱۰۰ اینچ- قطر برشکاری، آماده سازی و جوشکاری انجام که پس از انجام رادیوگرافی و تایید گزارش نهایی آن توسط بازرسی فنی نسبت به تمیزکاری و اعمال پوشش اتصالات و پوشاندن لوله اقدام شد.  به گفته وی، احداث ساپورت بتنی بلودان شش اینچ و رنگ‌آمیزی مدار این قسمت نیز به صورت همزمان انجام شد.  مدیر منطقهک عملیات انتقال گاز تاکید کرد: این عملیات در شرایط کاملا ایمن و بدون اختلال در روند انتقال گاز با موفقیت کامل به پایان رسید. 
خلاصه:
عملیات رفع نشتی خطوط لوله تخلیه ایستگاه تقلیل فشار شوشتر بدون قطع جریان انتقال گاز در منطقهک عملیات انتقال گاز انجام شد.