متناسب با متن زیر، یک عنوان انتخاب کرده و آن را خلاصه کنید

متن: در این نوع از عملگرها، نیروی لازم جهت حرکت شیر از طریق هوای فشرده تأمین می‌شود که به بالا یا پائین دیافراگم قابل‌انعطاف موجود در محفظه عملگر اعمال می‌گردد. در شکل ۱ عملگر نئوماتیکی مدل pn ۱۰۰۰ به همراه شیر کنترل سری c کارخانه spirax sarco نشان داده شده‌است. فشار هوای اعمالی به دیافراگم , باعث اعمال نیرو به ساقه شیر می‌شود که میزان آن بستگی به سطح دیافراگم دارد. نیروی مخالف فنر جهت بازگرداندن شیر به وضعیت اولیه در صورت کم شدن سیگنال فشار هوا یا بستن کامل شیر در صورت قطع فشار هوا می‌باشد. میزان فشار هوا از طرف پوزیشنر و کنترلر تنظیم می‌گردد. قسمت plug شیر از یک‌طرف به ساقه (stem) و از طرف دیگر به دیافراگم متصل است و در نتیجه حرکت دیافراگم باعث حرکت شیر خواهد شد. به منظور غلبه بر نیروی مقاوم در شیرهای بزرگتر یا اختلاف فشارهای بیشتر، عملگرهای مقاومتری مورد نیاز است که این امر مستلزم استفاده از دیافراگم‌هایی با سطح بیشتر و فنرهای مستحکمتر می‌باشد. به همین علت، عملگرهای متنوعی با سایزهای مختلف برای یک شیر خاص طراحی و تولید می‌گردد. نحوه آرایش دیافراگم و فنر نسبت به یکدیگر، تعیین‌کننده نحوه عملکرد عملگرهای direct acfing یا reverse acting می‌باشد که می‌تواند شیررا برای حالت عادی normally open یا normally close مورد استفاده قرار دهد. واضح است ک قطع سیگنال هوا (از طرف کنترلر و پوزیشنر)، منجر به کاملا باز یا بسته شدن شیر با توجه به عملگر انتخابی خواهد شد. میزان سیگنال هوایی که غالبا جهت کنترل عملگرها استفاده می‌شود bar ۰ / ۲ – ۱ می‌باشد. هنگام کالیبره کردن مجموعه شیر و عملگر در زمان شروع کار سیستم,، عمل تنظیم طوری صورت می‌گیرد که در صورت ارسال سیگنال ۰ / ۲ bar به عملگر، شیر در وضعیت طبیعی خود و دقیقا در آستانه حرکت قرار بگیرد. درصورت افزایش این سیگنال، شیر حرکت کرده تا درسیگنال ۱ bar به ماکزیمم وضعیت کاری خود برسد اختلاف فشار ناشی از گذر جریان از شیر نیز باعث اعمال نیرو به ساقه شیر می‌گردد که با توجه به نوع چیدمان فنر و دیافراگم در عملگر، ممکن است با نیروی هوا جمع شده یا در برابر آن قرار گیرد؛ بنابراین به‌طور مثال اگر سیگنال ارسالی برابر ۰ / ۶ bar باشد، انتظار اولیه این است که شیر درحالت ٪ ۵۰ قرار گیرد، در صورتی که عملا این میزان کمتر یا بیشتر خواهد بود. به همین جهت کالیبره کردن شیر در هنگام راه‌اندازی …
جواب:
"اکچویتور" میتواند عنوان مناسب و "وظیفه عملگر هیدرولیک ، اکتواتور یا اکچویتور (به انگلیسی : actuator) که نوعی موتور است در شیرهای کنترل ، تأمین نیروی لازم جهت باز و بسته کردن شیر و قراردادن آن در موقعیت مطلوب و متناسب با سیگنال ارسالی از طرف کنترلر است . اکچوایتورها در انواع مختلف نئوماتیکی ، الکتریکی یا خود عملگر (self acting) موجود بوده وبا توجه به وضعیت سیستم انتخاب و استفاده می‌گردند ." میتواند خلاصه ی مناسبی برای این متن باشد