title: Grado di perdita
text: # Grado di perdita
  
  Il grado di perdita è un parametro utilizzato per individuare la buona tenuta della sede di una valvola idraulica quando, in posizione completamente chiusa, l'otturatore è sottoposto ad una prefissata pressione differenziale.
  
  Tale parametro viene preso in considerazione durante alcune prove previste dalle UNI EN 1074 e dalla UNI EN 12666-1 necessarie per verificare i requisiti prestazionali dell'apparecchiatura idraulica, quali:
  
  * la prova di resistenza della valvola a flessione;
  * la prova di tenuta della sede ad alta pressione differenziale.
  
  La norma UNI EN 12266-1 al p.to A.4.3 individua 7 gradi di perdita che vanno da A a G e ad ognuno di questi è associata la massima perdita ammissibile (espressa in $mm^3/s)$ attraverso la sede di tenuta in funzione del diametro nominale della valvola nonché del fluido di prova (liquido o gas).
  
  | Fluido di prova | grado A | grado B | grado C | grado D | grado E | grado F | grado G |
  | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | liquido | 0 | 0,01DN | 0,03DN | 0,1DN | 0,3DN | 1,0DN | 2,0DN |
  | gas | 0 | 0,3DN | 3,0DN | 30DN | 300DN | 3000DN | 6000DN |
  
  Il grado di perdita della valvola deve essere indicato dal costruttore nella documentazione tecnica dell'apparecchiatura idraulica.
  
  ## Normativa
  
  * UNI EN 12266-1: Valvole industriali - prove su valvole: prove di pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - requisiti obbligatori
  