Spezifischer Schallleistungspegel
# Spezifischer Schallleistungspegel

Der spezifische Schallleistungspegel ist ein Merkmal von Ventilatoren in der technischen Akustik. Er dient dem Vergleich von Ventilatoren hinsichtlich ihrer akustischen Schallabstrahlung (siehe Schallleistung), insbesondere wenn die Daten für unterschiedliche Betriebspunkte angegeben sind. Dazu wird die Schallleistung in Abhängigkeit vom aktuellen Betriebspunkt des Ventilators auf seiner Kennlinie nach der Beziehung von Madison rechnerisch abstrahiert.
Der spezifische Schallleistungspegel ergibt sich gemäß:
    $L_{w,\mathrm {spez} ,n}=L_{w,n}-10\log {\frac {Q}{1\,\mathrm {\tfrac {m^{3}}{s}} }}-20\log {\frac {\Delta p}{1\,\mathrm {Pa} }}$
Hierbei sind
* $L_{w,\mathrm {spez} ,n}$ der spezifische Schallleistungspegel bei der Drehzahl $n$
* $L_{w,n}$ der gemessene Schallleistungspegel bei dem Volumenstrom $Q$ und der Druckerhöhung $\Delta p$
Für eine darüber hinaus verbesserte Vergleichbarkeit wird der spezifische Schallleistungspegel bei einer Drehzahl von ${2900\,\mathrm {min} ^{-1}}$ angegeben. Sofern eine Messung bei dieser Drehzahl nicht möglich ist, wird die Umrechnung des bei einer Drehzahl $n$ gemessenen spezifischen Schallleistungspegels gemäß der folgenden Methode empfohlen:
    $L_{w,\mathrm {spez} ,2900}=L_{w,\mathrm {spez} ,n}-\Delta L_{n}$
Hierbei sind
* $L_{w,\mathrm {spez} ,2900}$ der spezifische Schallleistungspegel für eine Drehzahl $n$ von ${2900\,\mathrm {min} ^{-1}}$
* $\Delta L_{n}$ der Umrechnungswert für eine Drehzahl von ${2900\,\mathrm {min} ^{-1}}$
** Axialventilatoren: $\Delta L_{n}=8{,}5\log {\frac {n}{2900}}$
** Radialventilatoren: $\Delta L_{n}=17{,}3\log {\frac {n}{2900}}$
Abbildung 1 zeigt die Abhängigkeit des spezifischen Schallleistungspegels von der Durchmesserzahl für ausgeführte Ventilatoren in Anlehnung an Schlender. Ventilatoren mit guten akustischen Eigenschaften liegen in dem grau dargestellten Bereich.

## Quellen

* ↑ H.-U. Banzhaf, T. Carolus, M. Schneider, U. Mauch, C. Kirschinger: Kombiniertes aerodynamisches und akustisches Kennfeld zur Auswahl wirkungsgrad- und geräuschoptimaler Axialventilatoren. In: VDI-Berichte Nr. 1922. März 2006 (uni-siegen.eu [PDF]).
* ↑ Madison, R.D.: Fan Engineering (Handbook) 5th ed., Buffalo, New York, Buffalo Forge Company, 1949
* ↑ Fasold W., Kraak W., Schirmer W.: Taschenbuch Akustik, Teil 1, Verlag Technik, Berlin, 1984
* ↑ Schlender F., Klingenberg G.: Ventilatoren im Einsatz, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1996