Thermische Ablaufsicherung
# Thermische Ablaufsicherung

Eine Thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine autonome Sicherheitsarmatur für einen Feststoffbrennkessel. Die thermische Ablaufsicherung hat die Aufgabe, bei zu hoher Vorlauftemperatur des Kessels die Wärme durch Zuführung von kaltem Wasser abzuführen. Die TAS arbeitet ohne Hilfsenergie und daher insbesondere auch dann, wenn z. B. bei Stromausfall die Heizungspumpe nicht arbeitet.
Es gibt folgende Varianten:
Die TAS besteht aus einem Fühler an einem Kapillarrohr oder direkt am Ventil, einem Absperrventil und einem Trinkwasseranschluss (TW). Die Ausdehnung der Kapillarflüssigkeit des Fühlers öffnet bei etwa 95 °C gegen eine Federkraft das Absperrventil und gibt damit den Trinkwasseranschluss frei. Das Trinkwasser nimmt die überschüssige Wärme auf und wird als erwärmtes Wasser mittels Überlauf und Ausblaseleitung abgeführt.
Über einen Sicherheitstemperaturbegrenzer wird in der Regel zunächst die weitere Zuführung des Brennstoffes bzw. dessen Abbrand unterbrochen. Die TAS hat dann lediglich die Aufgabe, die Nachwärme aufzunehmen und einen unzulässigen Temperaturanstieg zu vermeiden. Die im Kessel gespeicherte Energie stammt aus dem noch vorhandenen unverbrannten Brennstoff und der thermischen Energie der Ausmauerung. Die Kesselausrüstung entspricht der DIN 4751 T2.