La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge.
Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes :
Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ;
Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ;
Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.