I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs MKER ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
   Cette analyse comprend :
   - une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
   - une mesure de l'activité volumique bêta globale ;
   - une mesure de l'activité volumique gamma globale ;
   - une mesure de l'activité volumique alpha globale ;
   - une mesure de l'activité volumique du tritium.
   II. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
   - sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs MKER ;
   - à chaque rejet pour les réservoirs MKER, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
   III. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.