§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
 § 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
 § 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
 § 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
 § 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
 Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
 Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.