Protection contre les chocs électriques 
I.-Coupure  d'urgence : des dispositifs sont installés permettant, en cas  d'urgence, de couper l'alimentation électrique, des circuits ou des  appareils d'utilisation, de leur source d'alimentation électrique et  permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur les  installations, les circuits ou les appareils d'utilisation. 
Ces  dispositifs permettent en cas d'urgence, de couper l'alimentation  électrique de circuits ou groupes de circuits en cas d'apparition d'un  danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion. 
II.-Les  installations à courant alternatif comportent un conducteur de  protection, ainsi qu'une détection des courants de défaut mise en œuvre à  l'origine de l'installation. Ce dispositif provoque la coupure du  circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.  
III.-Si la tension d'alimentation est supérieure à  50 V, les parties métalliques accessibles des machines et des matériels  électriques sont reliées au conducteur de protection. 
IV.-La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur. 
V.-Un  conducteur de protection est constitué de cuivre ou d'un autre matériau  résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la  borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque  ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec  l'eau.