Après leur pose, les tuyauteries fixes, à l'exception de celles de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar, doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après :
 :===============================:============= =:===============:
 :                               :    PRESSION   :    PRESSION   :
 :                               :     d'essai   :     d'essai   :
 :  PRESSION DE SERVICE (P)      : de résistance :  d'étanchéité :
 :                               :  mécanique    :               :
 :---------------:---------------:---------------:---------------:
 :               : P supérieur   :               :               :
 : Gaz distribué : à 0,4 et      :               :               :
 :  par réseau   : inférieur ou  :    6 bar      :     0,4 bar   :
 :               : égal à 4 bar  :               :               :
 :               :               :               :               :
 :               : P inférieur   :               :               :
 :               : ou égal à     : Pas d'essai   :       P       :
 :               :  0,4 bar      :               :               :
 :               :               :               :               :
 : Gaz distribué : Avant détente :  20 bar (1)   : 1,5 P avec    :
 : par récipient :   finale      :               : minimum de    :
 :               :               :               :               :
 :               : Après détente :               : 3 bar         :
 :               :   finale      : Pas d'essai   :       P       :
 :===============:===============:===============:===============:

 NOTA :
   (1) La canalisation subit l'épreuve mécanique à 20 bar, sauf si l'installation comporte après la première détente un limiteur de pression ou un deuxième détendeur réglé à 1,2 fois la pression de service auquel cas l'épreuve est réduite à 1,5 fois la pression de service avec un minimum de 3 bar.
   Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué. Lorsque le gaz n'est pas celui qui sera ultérieurement distribué, il y a lieu de faire la purge des canalisations à la fin de l'essai, si le gaz utilisé n'est pas compatible.