Les dispositions et les dimensions de la chaufferie et des appareils doivent permettre de ménager un espace libre d'au moins 0,50 mètre entre les générateurs à l'exception de générateurs conçus pour pouvoir être juxtaposés.
   Il doit, en outre, être ménagé un espace suffisant pour permettre une exploitation normale et en particulier :
   - L'usage des outils de chauffe et de nettoyage ;
   - L'accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu'aux moteurs électriques ;
   - Les travaux de gros entretien et de renouvellement du matériel.