Installations de gaz de pétrole 
Les installations pour gaz de pétrole doivent répondre aux conditions suivantes : 
1. Les bouteilles de gaz sont rangées à l'extérieur à l'abri du soleil et des intempéries ; 
2. La tuyauterie d'amenée du gaz est métallique ; 
3. Un robinet d'arrêt est installé à l'extrémité du tuyau métallique près de l'appareil d'utilisation ; 
4. Le tuyau souple utilisé entre le robinet d'arrêt et l'appareil d'utilisation est agréé NF gaz et porte une date de péremption ; 
5. Les fours et chauffe-eau sont équipés d'un système automatique assurant la fermeture du gaz en cas d'extinction de la flamme ; 
6. Les appareils d'utilisation ne peuvent être placés dans des compartiments situés sous pont, ou en communication directe avec ceux-ci sans une protection efficace pour éviter le déversement des fuites éventuelles vers ces compartiments en contrebas ; 
7. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.