Référentiel pédagogique S.S.I.A.P. 1
Public
12 stagiaires maximum
Durée totale indicative
67 heures hors examen et temps de déplacement
.
Pré requis
Respect des dispositions de l'article 4 §1 de l'arrêté du 02 mai 2005 dont par exemple :
*Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité
* Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante
* Aptitude médicale
.
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
SAVOIRS
DUREE
1re partie
Le feu et ses conséquences
- le feu
- comportement au feu
6h00
2e partie
Sécurité incendie
- principes de classement des établissements
- fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
- desserte des bâtiments
- cloisonnement d'isolation des risques
- évacuation du public et des occupants
- désenfumage
- éclairage de sécurité
- présentation des différents moyens de secours
17h00
3e partie
Installations techniques
- installations électriques
- ascenseurs et nacelles
- installations fixes d'extinction automatique
- colonnes sèches et humides
- système de sécurité incendie
9h00
4e partie
Rôles et missions des agents de sécurité incendie
- le service de sécurité
- présentation des consignes de sécurité et main courante
- poste de sécurité
- rondes de sécurité et surveillance des travaux
- mise en œuvre des moyens d'extinction
- appel et réception des services publics de secours
- sensibilisation des occupants
18h00
5e partie :
Concrétisation des acquis
- visites applicatives
- mises en situation d'intervention
17 h00
.
EVALUATION
Epreuve écrite
QCM de 30 questions
30 min
Epreuve pratique
Ronde avec anomalies et sinistre
15 min/stagiaire
.
1re Partie : LE FEU ET SES CONSEQUENCES 
6h00
.
SEQUENCE 1 
LE FEU
4 h00
Thème
Éclosion et développement du feu
Contenu 
Théorie du feu (triangle, classes de feux, les causes)
La fumée et ses dangers
Propagation du feu : conduction, convection, rayonnement, projection
Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise en danger pour l'intervenant
2 h00
Matériels et documentation recommandés
Film vidéo sur l'évolution d'un feu dans une pièce
Film vidéo sur un sinistre réel
Ouvrages : "Physique du feu pour l'ingénieur" (Ed. CSTB), "Fire protection handbook" "National Fire Protection Association", "Traité pratique de sécurité incendie" 
Application
Exercice de sortie d'un local enfumé par des fumées odorantes froides et non toxiques
2 h00
Remarque
Les exercices sont à réaliser sans appareil de protection
.
SEQUENCE 2 
COMPORTEMENT AU FEU
2 h00
Thème
Réaction et résistance au feu
Contenu 
Principe de la résistance au feu des éléments de construction
Principe de la réaction au feu des matériaux d'aménagement
Les critères de classement de ces comportements
2 h00
Matériels et documentation recommandés
Arrêtés :
relatif à la réaction au feu des produits de construction de transposition "Euroclasses" 
relatif à la performance au feu des toitures et couvertures exposées à un feu extérieur
relatif à la réaction au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages
Application
Visites d'établissement intégrées à la séquence1 de la 5e partie.
Remarque
L'objectif n'est pas d'apprendre les différentes réglementations aux stagiaires. Il s'agit d'une simple présentation ;
La visite sur site sera incluse dans la 5e partie, séquence 1.
.
2e Partie : SECURITE INCENDIE
17h00
.
SEQUENCE 1 
PRINCIPES DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS
2 h 30
Thème
Classement d'un établissement en fonction de la réglementation
Contenu 
ERP
Définition d'un ERP
Définition du public
Différents types d'établissement (particuliers et spéciaux)
Différentes catégories en fonction du nombre de personnes (public) accueillies, définition du seuil de la 5e catégorie
Méthode de détermination de l'effectif
2 h00
IGH
Définition et classification d'un IGH
Matériels et documentation recommandés
Code de la construction et de l'habitation (Art. R. 123-18 et 19 et R. 122-2 et 5)
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
22 juin 1990 modifié
18 octobre 1977 modifié
Application
Exercices simples de classement d'établissements
0 h 30
Remarque
Le but de la séquence est de présenter la méthode de détermination du classement et non de faire réaliser des calculs
.
SEQUENCE 2 
FONDAMENTAUX ET PRINCIPES GENERAUX DE SECURITE INCENDIE
2 h00
Thème
Fondamentaux et principes de sécurité incendie au regard du règlement de sécurité incendie
Contenu 
Fondamentaux de sécurité :
Evacuation des occupants
Accessibilité et mise en service des moyens de secours
1 h 30
Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité 
Implantation - dessertes et voiries - Isolement
Matériaux de construction
Cloisonnement
Aménagement
Dégagement
Désenfumage
Eclairage normal et de sécurité
Installations techniques
Moyens de secours - alarme
Matériels et documentation recommandés
Code de la construction et de l'habitation (Art. R. 123-4 à 11 et R. 122-9)
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié
Application
Recherche d'informations simples dans le règlement de sécurité
0 h 30
Remarque
Les spécificités des ERP et des IGH devront être abordées et comparées
.
SEQUENCE 3 
DESSERTE DES BATIMENTS
2 h00
Thème
Respect de la vacuité des dessertes des bâtiments
Contenu 
Dessertes et Voiries : définition des voies engin et échelle
Volume de protection
Problèmes d'encombrement
2 h00
Matériels et documentation recommandés
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
18 octobre 1977 modifié
Application
Visites d'établissement intégrées à la séquence 1 de la 5e partie.
Remarque
Les obligations d'aménagement et les caractéristiques des voies n'ont pas à être abordées hormis la largeur et le tonnage.
La visite sur site sera incluse dans la 5e partie, séquence 1.
.
SEQUENCE 4 
CLOISONNEMENT D'ISOLATION DES RISQUES
2 h00
Thème
Intérêt du cloisonnement en matière de sécurité incendie
Contenu 
Cloisonnement :
- conception
- finalité
Cas particuliers des types U et J en ERP
Compartiment en IGH
Locaux à risques particuliers (moyens et importants)
2 h00
Matériels et documentation recommandés
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
18 octobre 1977 modifié
Application
Visites d'établissement intégrées à la séquence1 de la 5e partie.
Remarque
.
SEQUENCE 5 
EVACUATION DU PUBLIC ET DES OCCUPANTS
1 h 30
Thème
Vérification de la vacuité des dégagements et encadrement d'une évacuation
Contenu 
Définition du dégagement
Notion d'unités de passage
Balisage des dégagements
Manœuvres et déverrouillage des portes, entretien et vérification du bon fonctionnement
Principes de l'évacuation des occupants :
consignes d'évacuation
missions d'encadrement de l'évacuation
1 h 30
Application
Visites d'établissement intégrées à la séquence1 de la 5e partie.
Remarque
Cette séquence ne dispense pas des formations pratiques prévues par le Code du travail.
.
SEQUENCE 6 
DÉSENFUMAGE
4 h 00
Thème
Rôle et mise en œuvre du désenfumage
Contenu 
Objectifs du désenfumage
Désenfumage des dégagements (mode, implantation,...)
Désenfumage des locaux (mode, écran de cantonnement,...)
Déclenchement manuel du désenfumage
Entretien élémentaire, vérification du bon fonctionnement
Remise en position d'attente des dispositifs de désenfumage
3 h 30
Matériels et documentation recommandés
Vidéo sur le désenfumage
Commandes manuelles
Volet, clapet et exutoire
Coffret de relayage
Application
Réarmement d'un volet, clapet ou exutoire
0 h 30
Remarque
Les contextes ERP et IGH doivent être abordés
.
SEQUENCE 7 
ECLAIRAGE DE SECURITE
2 h 00
Thème
Intérêt de l'éclairage de sécurité et son fonctionnement
Contenu 
Définition de la notion d'éclairage de sécurité
- Eclairage d'ambiance ou anti-panique
- Eclairage d'évacuation
Fonctionnement de l'éclairage de sécurité
Entretien élémentaire
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
Bloc alimenté d'éclairage de sécurité comprenant les différents états de fonctionnement et de pannes
Application
Changement d'une source lumineuse défectueuse
1 h 00
.
SEQUENCE 8 
PRESENTATION DES DIFFERENTS MOYENS DE SECOURS
1 h 00
Thème
Les différents moyens de secours, les extincteurs et leur utilisation
Contenu 
Moyens d'extinction (extincteurs, RIA, colonnes sèches et humides, matériaux irrigués, etc.)
Dispositions pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers (plan, tour d'incendie, trémie d'attaque, etc.)
Service de sécurité incendie
Système de sécurité incendie
Système d'alerte
1 h 00
Application
Visites d'établissements intégrées à la séquence1 de la 5e partie.
Remarque
Le service de sécurité sera développé dans la 4e partie, séquence 1
La visite sur site sera incluse dans la 5e partie, séquence 1.
.
3e Partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES 
9 h 00
.
SEQUENCE 1 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
1 h 00
Thème
Les installations électriques et leur impact en matière de sécurité incendie
Contenu 
Impact des installations électriques sur la sécurité :
Maintien de l'alimentation des installations de sécurité
Evacuation en cas de défaillance de l'éclairage normal
Coupure de l'énergie électrique par les organes de coupure d'urgence
Les différents types de sources électriques de sécurité :
Groupes électrogènes
Batteries d'accumulateurs
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
Installations électriques
Documentation ou vidéo sur les groupes électrogènes
.
SEQUENCE 2 
ASCENSEURS ET NACELLES
2 H 00
Thème
Procédures et moyens de dégagement d'une personne bloquée dans une cabine d'ascenseur et mise en sécurité d'une nacelle
Contenu 
Ascenseur et monte-charge (définitions, différences)
Grands principes de fonctionnement
Dispositifs de sécurité concernant les personnes et le matériel
Protection des personnes :
- gaines / parois
- portes palières
- parachute
- sonnerie d'appel
- trappes et portes latérales de secours
- éclairage de la cabine
Procédures de dégagement
2 h 00
Matériels et documentation recommandés
Ascenseur
Documentation
Remarque
Cette formation théorique devra être complétée par une formation pratique, sur site d'emploi, avant toute intervention de dégagement d'une personne bloquée.
.
SEQUENCE 3 
INSTALLATIONS FIXES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE
2 h 00
Thème
Rôle et principe de fonctionnement des installations fixes d'extinction automatique
Contenu 
Rôle de l'extinction automatique (Sprinkleur et brouillard d'eau)
Principes de fonctionnement
Eléments constitutifs d'une installation (têtes ou diffuseurs, réseau de protection, sources d'eau ou de gaz, pompes, tableau de signalisation, alarmes, etc.)
Différents types d'installation (sous eau, sous air, alternatives, temporisation, etc.)
Entretien et vérification
2 h 00
Matériels et documentation recommandés
Diffuseurs et têtes de sprinkleur et de brouillard d'eau
Disque de contrôle de pression
Vidéo de fonctionnement d'un réseau d'extinction automatique à eau
.
SEQUENCE 4 
COLONNES SECHES ET HUMIDES
1 h 00
Thème
Composition, positionnement et entretien des colonnes sèches et humides
Contenu 
Colonnes sèches
- composition
- positionnement
- entretien
Colonnes humides
- composition
- positionnement
- entretien
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
Colonnes sèches et humides
Documentation
.
SEQUENCE 5 
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
3 h 00
Thème
Définition, composition et fonctionnement d'un système de sécurité incendie
Contenu 
Définition du SSI, différentes catégories et fonction
Composition
- système de détection incendie et déclencheurs manuels
- dispositifs actionnés de sécurité
- unité de signalisation
- unité de commande manuelle centralisée
- centralisateur de mise en sécurité incendie
- unité de gestion centralisée des issues de secours
- unité de gestion d'alarme
Niveaux d'accès aux fonctions du SSI
Zones de détection, d'alarme, de mise en sécurité, de désenfumage, de compartimentage
2 h 30
Matériels et documentation recommandés
SSI (SDI en fonctionnement raccordé à des DAS)
Documentation
Application
Interprétation de cas concrets
0 h 30
Remarque
L'objectif principal est de savoir interpréter les informations fournies par le SSI ou par un système analogue
.
4e Partie : ROLE ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE 
18 h 00
.
SEQUENCE 1
LE SERVICE DE SECURITE
1 h 00
Thème
Rôle et missions du service de sécurité
Contenu 
L'arrêté de référence
Missions
Composition
Qualification
Agrément des centres de formation
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
L'arrêté du 25 juin 1980 modifié
L'arrêté du 18 octobre 1977 modifié
L'arrêté relatif à la qualification du personnel des services de sécurité
.
SEQUENCE 2
PRESENTATION DES CONSIGNES DE SECURITE ET MAIN COURANTE
1 h 00
Thème
Consignes de sécurité et rédaction de la main courante
Contenu 
Consignes de sécurité
- générales
- particulières
Main courante
Contenu
Rédaction
0 h 30
Matériels et documentation recommandés
Fiches de consignes
Main courante
Application
Mise en situation avec différentes consignes et rédaction sur la main courante
0 h 30
.
SEQUENCE 3 
POSTE DE SECURITE
2 h 30
Thème
Fonctionnement d'un poste de sécurité
Contenu 
Différents matériels du poste de sécurité :
Unité d'aide à l'exploitation
Gestion technique centralisée
Réception des appels d'alerte interne
Surveillance des installations de sécurité faisant l'objet d'un report
Documents présents au poste de sécurité
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
18 octobre 1977 modifié
Application
Exercices interactifs de réception des appels
1 h 30
.
SEQUENCE 4
RONDES DE SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
4 h 00
Thème
Conduite d'une ronde de sécurité
Contenu 
Objectif de la ronde
Modalités de réalisation
Contrôle des rondes et renseignement de la main courante
Utilisation des moyens de communication mobiles
Mesures adaptées de protection des travaux
Contrôle du respect des mesures des permis de feu établis
Rondes de surveillance après les permis de feu
2 h 00
Matériels et documentation recommandés
Main courante
Moyens de communication mobiles
Application
Rondes avec résolution d'anomalies diverses
2 h 00 
Remarque
Les rondes applicatives peuvent être organisées en binômes ou en trinômes
.
SEQUENCE 5 
MISE EN ŒUVRE DES MOYENS D'EXTINCTION
4 h 00
Thème
Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie
Contenu 
Méthode d'extinction d'un début d'incendie
Protection individuelle
0 h 30
Matériels et documentation recommandés
Extincteurs
Robinet d'incendie armé
Application
Exercices d'extinction sur feux réels de diverses classes au moyen :
- d'un extincteur adapté au risque
- d'un RIA
3 h 30
Remarque
Chaque stagiaire devra avoir manipulé des extincteurs, en situation réelle, à plusieurs reprises et avoir mis en œuvre un RIA par des cheminements non rectilignes
.
SEQUENCE 6 
APPEL ET RECEPTION DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS
4 h 00
Thème
Appel, accueil et guidage des secours publics
Contenu 
Différents moyens d'alerte
Demande de secours en fonction des consignes de sécurité
Préparation de l'arrivée des secours
Accueil des secours
Guidage des secours à leur arrivée et pendant l'intervention
Information de la hiérarchie
1 h 00
Matériels et documentation recommandés
Arrêtés :
25 juin 1980 modifié
18 octobre 1977 modifié
Application
Mise en application par des exercices interactifs
3 h 00
.
SEQUENCE 7
SENSIBILISATION DES OCCUPANTS
1 h 30
Thème
Information des occupants de l'établissement (employés et public)
sur les mesures de sécurité à prendre
Contenu 
Information des occupants concernant la sécurité :
- conduite à tenir devant un feu
- conduite à tenir en cas d'alarme
- grands principes de prévention incendie du bâtiment
- grands principes de communication
0 h 30
Application
Exercices de conduite d'une séance d'information élémentaire, par les stagiaires, à l'attention des employés et du public
1 h 00
.
5e Partie : CONCRETISATION DES ACQUIS
17 h 00
.
SEQUENCE 1 
VISITES APPLICATIVES
10 h 00
Thème
Identification des installations de sécurité et
actions à mener par l'agent de sécurité incendie lors des visites
Contenu 
Fonctionnement du service de sécurité d'un site
Fonctionnement, in situ, des différents éléments techniques de sécurité
Organisation d'un PC de sécurité
Parcours d'une ronde de sécurité
1 h 00 
Matériels et documentation recommandés
Moyens informatiques
Application
Visite d'au moins deux établissements recevant du public du 1er groupe d'activités différentes. L'un au moins sera un ERP soit de 1ére catégorie soit un établissement disposant d'un SSI de catégorie A
Visite d'un immeuble de grande hauteur
6 h 00
3 h 00
Remarque
La visite de l'IGH pourra être virtuelle (vidéo) en cas d'impossibilité de visite concrète
La visite des établissements recevant du public est obligatoirement réelle
.
SEQUENCE 2 
MISES EN SITUATION D'INTERVENTION
7 h 00
Thème
Mise en application globale des acquis opérationnels
dans le cadre de l'intervention de l'équipe de sécurité
Contenu 
L'action face à différents contextes :
- fumées, incendie
- évacuation des occupants
- prise en charge d'une victime
- dangers imminents
- non-respect des consignes de sécurité
- levée de doute
- etc.
L'utilisation des moyens de communication mobiles
2 h 00
Matériels et documentation recommandés
Matériels de l'équipe de sécurité
Fiches de consignes
Application
Cas concrets
5 h 00
Remarque
Les exercices devront être réalisés en équipe constituée, le rôle de chef d'équipe étant tenu par un formateur