Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTB
      § 1. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
   - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;
   - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.
   § 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1 n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :
   a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2 500 mètres carrés ;
   b) La résistance de terre est au plus égale à 1 ohm dans des conditions saisonnières moyennes.