Protection contre les surintensités 
I.-Les  circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à  l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles.  L'appareillage de protection devra être adapté au type du courant. 
II.-Protections  contre les surcharges : le tableau ci-dessous donne les courants  assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en  fonction de leur isolation. 
SECTION DES CONDUCTEURS (EN MM2) 
0.75 
1 
1.5 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
I max (en ampères) du dispositif de protection 
Isolation des conducteurs en PCV 60° 
4 
5 
6 
10 
10 
16 
25 
32 
40 
40 
63 
80 
100 
100 
I max (en ampères) du dispositif de protection 
Isolation des conducteurs en PR/ EPR 90° 
6 
10 
12 
16 
20 
25 
40 
50 
63 
80 
100 
125 
160 
200 
III.-Protection  contre les courts circuits : des dispositifs de protection doivent être  prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que  celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et  mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions. Les  dispositifs de protection doivent assurer la coupure du circuit dans un  temps au plus égal à 5 secondes.