Sectionnements des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I.-Chaque  bouteille de gaz est équipée d'un organe de sectionnement disposé sur  la partie pressurisée du circuit de distribution. 
II.-Chaque  détendeur comporte un dispositif de surpression afin d'éviter toute  augmentation de pression incontrôlée du circuit basse pression.  L'évacuation du gaz s'effectue dans les emplacements ventilés des  capacités de gaz ou directement à l'extérieur. Ce dispositif peut être  un régulateur de surpression, une soupape de surpression ou un robinet  d'arrêt automatique. 
III.-Un robinet individuel  d'arrêt, placé à proximité de chaque appareil d'utilisation et situé en  amont de l'embout éventuel pour tuyau souple, permet d'isoler cet  appareil même en cas d'embrasement de celui-ci. 
Le  robinet ou sa commande est facilement accessible et peut être manœuvré à  proximité de l'appareil, sans passer le bras au-dessus d'appareils à  flamme nue, comme des réchauds. Les robinets d'arrêt qui ne se trouvent  pas à proximité immédiate de l'appareil qu'ils commandent comportent un  marquage identifiant l'appareil concerné. Si un robinet n'est pas  visible, son emplacement est clairement indiqué à l'aide d'une étiquette  visible et permanente. 
S'il n'y a qu'un appareil  dans l'installation et si le robinet d'arrêt principal de la bouteille  est facilement accessible dans la zone proche de l'appareil, ce robinet  d'arrêt individuel n'est pas requis. 
IV.-Lorsque  plusieurs capacités alimentent un même circuit, chaque capacité est  protégée par un clapet de non-retour placé aussi près que possible des  vannes d'isolement. Un dispositif unique intégrant ces fonctionnalités  peut-être installé. 
V.-Il est interdit d'utiliser  une installation de gaz normalement approvisionnée par plusieurs  capacités si l'une d'entre elles est physiquement déconnectée du  circuit, à moins qu'un dispositif de terminaison étanche au gaz soit  disposé à l'emplacement de la capacité enlevée.