La chaufferie doit comporter un système permanent de ventilation constitué :
   - En partie basse, par un dispositif d'introduction d'air frais ;
   - En partie haute, par un dispositif d'évacuation d'air.
   Le dispositif d'introduction d'air frais doit permettre l'entrée en chaufferie de l'air extérieur destiné à la ventilation du local et, éventuellement, à l'alimentation des générateurs en air de combustion ; il doit être constitué par une ou plusieurs amenées d'air débouchant en partie basse de la chaufferie.
   Les prises d'air accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
   Le dispositif d'évacuation d'air doit permettre l'évacuation vers l'extérieur de l'air de ventilation de la chaufferie ; il doit être constitué :
   - Soit par un ou plusieurs conduits débouchant en toiture du bâtiment abritant la chaufferie ;
   - Soit par une ou plusieurs ouvertures permanentes pratiquées dans les parois de la chaufferie.