Répartition des extincteurs 
1. Le tableau ci-dessous s'applique à tous les navires à passagers, ainsi qu'aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. 
2. Il peut être utilisé comme guide par l'autorité compétente pour l'approbation des plans des autres navires.
LOCAUX
TYPE DE FEU
CHARGE(1)
NOMBRE ETemplacement (2)
OBSERVATIONS
1. Postes de sécurité
§ 1.2 et 3
- timonerie, station radio, salle de contrôle de l'appareil propulsif, locaux contenant les centrales de détection, les commandes d'extinction, les dispositifs d'avertisseurs, les moyens de diffusion, les sources d'alimentation électrique de secours.
A/B
9
1 par local supérieure
navires de jauge brute égale ou à 1000 : au moins 5
2. Locaux de service
- cuisines principales et annexes, cafétéria, offices contenant des appareils de cuisson ;
A/B
9
1 par 250 m2
- buanderies, séchoirs, lingeries, magasins, soutes à dépêche et à bagages 
A
9
1 par 250 m2
- lampisteries, magasins à peinture, magasins et laboratoires contenant des produits inflammables (teintures, médicaments, alcools, parfums, ... ).
B
9
3. Locaux d'habitation
- escaliers, coursives, hall, vestibules ;
A
9
1 par coursive principale et par tranche verticale.
- locaux de réunion salons, salles à manger ;
A
9
1 par 250 m2
- locaux d'habitation de l'équipage et des passagers ;
A
9
- salons de coiffure et salons de beauté ;
B
9
- boutiques ;
B
9
- salles de projection ;
A
9
1 par 250 m2
- hôpitaux, infirmeries et dispensaires.
A/B
9
4.
§ 4
- locaux contenant des chaudières à combustible liquide
B
136
+ manche sur dévidoir
navire de charge dont P chaudière inférieure à 175 kW : assouplissement possible
ou équivalent
B
9
2 par rue de chauffe
- locaux contenant des groupes de traitement du combustible liquide
B 
9
2
- locaux contenant des machines à combustion interne
B
45
atteindre tout endroit à risque
petits locaux sur navire de charge : assouplissement possible
ou équivalent
B
9
2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local
- locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter
B
45
atteindre tout endroit à risque
P supérieure à 375 kW
sauf si extinction fixe
B
9
2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local
- autres locaux de machines
B
9
à moins de 10 m les uns des autres
5. Espaces à cargaison
- espaces à cargaison ;
A/B
9
1 par 120 m2 (ou fraction)
- espaces rouliers à cargaison ;
A/B
9
1 par accès
- espaces autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport de véhicules dont le réservoir contient le carburant assurant leur propulsion ;
A/B
9
1 par accès
- locaux de catégorie spéciale ;
A/B
9
1 par accès
- espaces destinés au transport de marchandises dangereuses.
B/C
12
1 par accès en plus des autres
(1) Charge de référence celle d'un extincteur liquide. 
(2) Nombre minimum.