Canalisations électriques 
I.-La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit. 
II.-La  tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de  tension inférieure ou égale à 230V. L'âme des conducteurs est en cuivre  souple de classe 2 ou 5. 
Le revêtement des câbles  doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne  pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA,  ou ICTL. 
III.-Les conducteurs et câbles situés en  dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des  températures mesurées sur l'âme d'au moins 60° C. 
IV.-L'isolation  des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une  température mesurée sur l'âme d'au moins 70° C.