1. Le calcul du courant de court-circuit maximum visé à l'article 58, paragraphe 5, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est effectué sur la base :
   - du court-circuit franc ;
   - de la tension maximale à laquelle l'installation est susceptible d'être soumise ;
   - de la puissance de court-circuit maximale disponible à la source.
   2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour une température de 20 °C.
   3. Dans le cas d'installations électriques triphasées, il y a lieu de retenir le plus élevé des courants correspondant au :
   - court-circuit triphasé symétrique ;
   - court-circuit d'une phase avec la terre.