Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des INB 107 et 132 est au minimum :
   - pour les réservoirs T, 3 000 m3 répartis en au moins six réservoirs de 500 m3 chacun ;
   - pour les réservoirs Ex, 2 000 m3 répartis en au moins deux réservoirs de 1 000 m3 chacun ;
   - pour les réservoirs S, 1 500 m3 répartis en au moins trois réservoirs de 500 m3 chacun.
   La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.