Les chefs des établissements appartenant à l'industrie sidérurgique sont dispensés de l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 9 du décret du 14 novembre 1962 qui imposent des dispositifs permettant d'effectuer la séparation simultanée de tous les conducteurs actifs pour les installations suivantes : 
Installations de la classe haute tension en courant alternatif ; 
Installations de la classe moyenne tension en courant alternatif et en courant continu ; 
Installations de la classe basse tension en courant continu dans lesquelles les intensités mises en jeu dépassent mille ampères.
Cette dérogation est accordée sous réserve que soient réalisées, avant toute manoeuvre, les mesures de sécurité ci-après : 
1° Les installations devront être consignées et condamnées ; 
2° La mise à la terre et en court circuit des conducteurs actifs devra être effectuée ; 
3° Avant le commencement des travaux, il devra être procédé à la vérification de l'absence de tension.