CLASSIFICATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
Lorsque les conditions d'application finale d'un produit de construction sont telles que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local (ou la zone) d'origine ou au-delà, le produit est classé en fonction de ses caractéristiques de réaction au feu, suivant le système de classification présenté dans les tableaux I.1 et I.2 ci-après.

Les produits sont examinés en fonction de leur application finale.

Si la classification reposant sur les essais et critères harmonisés énumérés aux tableaux I.1 et I.2 n'est pas adéquate, il est possible de recourir à un ou plusieurs scénarios de référence (essais représentatifs caractérisant des scénarios prédéfinis), dans le contexte de la procédure européenne prévoyant des essais alternatifs.

Les symboles et définitions suivants sont utilisés :
Symboles

(Les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée)
ΔT
Elévation de température
Δm
Perte de masse
t
f
Durée de l'inflammation
PCS
Pouvoir calorifique supérieur
FIGRA
Accélération de la production énergétique
THR
600s
Dégagement thermique total
LFS
Propagation de flamme latérale
SMOGRA
Accélération de la production de fumée
TSP
600s
Emission de fumée totale
Fs
Propagation de flamme
Définitions
"Matériaux" : substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.

"Produit homogène" : produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.

"Produit non homogène" : produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.

"Composant substantiel" : matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface ≥ 1,0 kg/m² ou d'une épaisseur ≥ 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.

"Composant non substantiel" : matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface <1,0 kg/m² et d'une épaisseur < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel.

Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.

Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes :

- "composant non substantiel interne" : composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel ;

- "composant non substantiel externe" : composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.
1. Classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction à l'exception des sols
Le tableau I.1 ci-dessous indique les essais à effectuer, ainsi que les critères retenus, pour le classement des produits de construction à l'exception des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13 501-1. La liste des supports représentatifs de l'application finale de certains produits de revêtement est donnée dans la norme NF EN 13238.
Tableau I.1
CLASSE
MÉTHODES D'ESSAI
CRITÈRES DE CLASSIFICATION
CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
A1
NF EN ISO 1182 (1)

			et
ΔT ≤ 30 °C et

			Δm ≤ 50 % et

			t
f
NF EN ISO 1716
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (1) et

			PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (2) (2a) et

			PCS ≤ 1,4 MJ.m-² (3) et

			PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (4).
A2
NF EN ISO 1182 (1)

			ou
ΔT ≤ 50 °C et

			Δm ≤ 50 % et

			t
f
NF EN ISO 1716

			et
PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (1) et

			PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (2)

			PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (3)

			PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (4).
NF EN 13823 (SBI)
FIGRA ≤ 120 W.s-¹ et

			LFS ‹ bord de l'éprouvette

			et THR
600s
Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
B
NF EN 13823 (SBI)

			et
FIGRA ≤ 120 W.s-¹ et

			LFS ‹ bord de l'éprouvette

			et THR
600s
Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 30 s
Fs ≤ 150 mm en 60 s.
C
NF EN 13823 (SBI)

			et
FIGRA ≤ 250 W.s-¹ et

			LFS ‹ bord de l'éprouvette

			et THR
600s
Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 30 s
Fs ≤ 150 mm en 60 s.
D
NF EN 13823 (SBI)

			et
FIGRA ≤ 750 W.s-¹.
Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 30 s
Fs ≤ 150 mm en 60 s.
E
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 15 s
Fs ≤ 150 mm en 20 s.
Gouttelettes/particules enflammées (7).
F
Aucune performance déterminée
(1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.
(2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.
(2a) Ou bien, pour tout composant externe non substantiel ayant un PCS ≤ 2,0 MJ.m-², pour autant que le produit remplit les critères suivants de NF EN 13823 (SBI) : FIGRA ≤ 20 W.s-¹ et LFS ‹ bord du spécimen et THR
600s
(3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.
(4) Pour le produit dans son ensemble.
(5) s1 = SMOGRA ≤ 30 m².s-² et TSP
600s
600s
(6) d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées dans NF EN 13823 (SBI) avant 600s ; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s dans NF EN 13823 (SBI) avant 600s ; d2 = ni d0 ni d1 ; allumage du papier dans NF EN ISO 11925-2, résultats dans la classe d2.
(7) Accepté = pas d'allumage du papier (pas de classe) ; refusé = allumage du papier (classe d2).
(8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.
2. Classification des caractéristiques de réaction au feu pour les sols
Le tableau I.2 ci-dessous indique les essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13501-1. Les supports représentatifs de l'application finale sont indiqués dans la norme NF EN 13238.
Tableau I.2
CLASSE
MÉTHODES D'ESSAI
CRITÈRES DE CLASSIFICATION
CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
A1
fl
NF EN ISO 1182 (1)

			et
ΔT ≤ 30 °C et

			Δm ≤ 50 % et

			t
f
NF EN ISO 1716
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (1) et

			PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (2) et

			PCS ≤ 1,4 MJ.m-² (3) et

			PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (4).
A2
fl
NF EN ISO 1182 (1)

			ou
ΔT ≤ 50 °C et

			Δm ≤ 50 % et

			t
f
NF EN ISO 1716

			et
PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (1) et

			PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (2)

			PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (3)

			PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (4).
NF EN 9239-1 (5)
Flux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
B
fl
NF EN 9239-1 (5)

			et
Flux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 15 s
Fs ≤ 150 mm en 20 s.
C
fl
NF EN 9239-1 (5)

			et
Flux critique (6) ≥ 4,5 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 15 s
Fs ≤ 150 mm en 20 s.
D
fl
NF EN ISO 9239-1 (5)

			et
Flux critique (6) ≥ 3,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 15 s
Fs ≤ 150 mm en 20 s.
E
fl
NF EN ISO 11925-2 (8)

			Exposition = 15 s
Fs ≤ 150 mm en 20 s.
F
fl
Aucune performance déterminée
(1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.
(2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.
(3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.
(4) Pour le produit dans son ensemble.
(5) Durée de l'essai = 30 minutes.
(6) Le flux critique est défini comme le flux radiatif à partir duquel la flamme s'éteint ou le flux radiatif après une période d'essai de 30 minutes, selon la valeur qui est la moins élevée (c'est-à-dire le flux correspondant à la propagation de flamme la plus étendue).
(7) s1 = fumée ≤ 750 %.minute ; s2 = pas s1.
(8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.