La table suivante s'applique à TOUS LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE :
Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

			LOCAUX AU-DESSOUS ↓

			LOCAUX → AU-DESSUS

			(1)

			(2)

			(3)

			(4)

			(5)

			(6)

			(7)

			(8)

			(9)

			(10)

			(11)

			Postes de sécurité

			(1)

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-60

			Coursives

			(2)

			A-0

			*

			*

			A-0

			*

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-30

			Locaux d'habitation

			(3)

			A-60

			A-0

			*

			A-0

			*

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-30

			A-0d

			Escaliers

			(4)

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-0

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-30

			Locaux de service (faible risque)

			(5)

			A-15

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-0

			Locaux de machines de catégorie A

			(6)

			A-60

			A-60

			A-60

			A-60

			A-60

			*

			A-60f

			A-30

			A-60

			*

			A-60

			Autres locaux de machines

			(7)

			A-15

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-0

			A-0

			*

			A-0

			Espaces à cargaison

			(8)

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-0

			*

			A-0

			Locaux de service (risque élevé)

			(9)

			A-60

			A-30

			A-0d

			A-30

			A-0d

			A-30

			A-0d

			A-0

			A-60

			A-0

			A-0

			A-0

			*

			A-30

			Ponts découverts

			(10)

			*

			*

			*

			*

			*

			*

			*

			*

			*

			-

			A-0

			Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers

			(11)

			A-60

			A-30

			A-30

			A-0d

			A-30

			A-0

			A-60

			A-0

			A-0

			A-30

			A-0

			A-30
Notes : les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 21.1,21.1 (a), 21.2 et 21.2 (a), selon qu'il convient :

Note (a) Pour déterminer les dispositions applicables, se référer aux articles 223a-II-2/19 et 223a-II-2/24.

Note (b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît [par exemple à la catégorie (9)], une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à côté d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type “ A-0 ”.

Note (c) Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type “ B-0 ”.

Note (d) Voir les paragraphes 2.3. et 2.4. du présent article.

Note (e) Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., “ B-0 ” et “ C ” ont le sens de “ A-0 ” lorsqu'ils apparaissent dans la table 21.1.

Note (f) Il n'est pas nécessaire d'installer une isolation anti-incendie lorsque le local des machines de catégorie (7) ne présente pas ou présente peu de risques d'incendie.

(*) Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tables, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent sans être nécessairement du type “ A ”.

Toutefois, pour les navires construits le 1 er janvier 2003 ou après cette date dans lesquels un pont, autre qu'un pont de catégorie 10, est percé pour le passage de câbles électriques, de tuyaux et de conduits de ventilation, une telle traversée doit être rendue étanche afin d'empêcher le passage des flammes et de la fumée. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des orifices d'admission d'air dépourvus de moyens de fermeture, à moins qu'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz n'y soit installé.

Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., un astérisque a le sens de “ A-0 ” lorsqu'il apparaît dans les tables 21.2 et 21.2 (a), sauf dans le cas des catégories (8) et (10).