Locaux à pollution non spécifique
   1. Pour les locaux à pollution non spécifique, le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
   - débit global minimal d'air neuf ;
   - débit minimal d'air neuf par local ;
   - pressions statiques ou vitesses d'air, en des points caractéristiques des installations, associées à des débits ;
   - caractéristiques des filtres installés, classe d'efficacité, perte de charge initiale et maximale admise.
   2. Au minimum une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
   - contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ;
   - examen de l'état des éléments de l'installation (système d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge ;
   - examen de l'état des systèmes de traitement de l'air (humidificateur, batterie d'échangeurs) ;
   - lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation.