Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
 ― murs extérieurs REI 60 ;
 ― murs séparatifs E 30 ;
 ― planchers/sol REI 30 ;
 ― portes et fermetures EI 30 ;
 ― toitures et couvertures de toiture R 30.
 Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
 Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
 ― aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
 ― aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.