Référentiel des activités professionnelles
I -CHAMP D'ACTIVITÉ
Définition : 
Le titulaire du CAP "Préparation et Réalisation d'Ouvrages Électriques" intervient dans les secteurs du transport, de la distribution, des équipements et installations utilisant de l'énergie électrique. 
Les situations professionnelles visées par ce diplôme de niveau V concernent la participation à des tâches de mise en œuvre, de mise en service, de maintenance sur des installations et équipements électriques (courant faible, courant fort). L'activité est principalement liée à la basse tension (domaine BTA), où les travaux d'organisation et de réalisation sont exécutés en toute autonomie, alors que les tâches de mise en service et maintenance sont effectuées dans des limites d'autonomie et sous la responsabilité d'un personnel qualifié. 
Les compétences professionnelles développées permettent l'exécution, en toute sécurité, des tâches de niveau "ouvrier professionnel" sur des équipements et des installations électriques, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, dans le respect de la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement. 
Contexte professionnel : 
Le titulaire du CAP "Préparation et Réalisation d'Ouvrages Électriques" exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles, dans l'ensemble des secteurs d'activités. Il intervient notamment dans les champs d'applications suivants : 
• Les installations qui concernent aussi bien l'énergie électrique que les courants faibles et informations. Ces derniers véhiculent la voix, les données, les images nécessaires au fonctionnement, à la gestion technique, à la supervision et à la sécurité des personnes et des biens : 
- Dans les locaux tertiaires non résidentiels,
- Dans les logements individuels et collectifs,
- Dans les bâtiments industriels. 
Les équipements industriels : réalisation de coffrets et armoires destinés à la distribution et au contrôle/commande des moyens de production des biens de consommation. 
• Les réseaux de distribution d'énergie électrique : pose et raccordement des réseaux d'infrastructures aériennes et souterraines, en milieux rural et urbain, sur les domaines public et privé. Ces réseaux peuvent concerner l'éclairage public et la signalisation urbaine. 
• Les énergies renouvelables : les directives européennes ouvrent une perspective nouvelle dans ce domaine. 
II -DÉLIMITATION DES ACTIVITÉS
Les spécificités des métiers de l'électricité amènent le titulaire du CAP "Préparation et Réalisation d'Ouvrages Électriques" à pratiquer ses activités sous la responsabilité directe d'une personne de qualification supérieure. 
Toutefois, il doit être en mesure de recevoir de son employeur, après contrôle des acquis, une habilitation de niveau maximum B1V, suivant la définition du recueil d'instructions UTE C18-510 et du décret 88-1056 du 14 novembre 1988. 
Les activités du titulaire du CAP sont limitées aux fonctions principales suivantes : 
ORGANISATION (de son poste de travail) 
RÉALISATION (Exécution d'équipements et installations électriques) 
MISE EN SERVICE (participation) 
MAINTENANCE (participation et/ou intervention sur ordre) 
III -PERSPECTIVES
Le CAP "Préparation et Réalisation d'Ouvrages Électriques" atteste d'un niveau de compétences générales et professionnelles qui permet au titulaire de ce diplôme de faire un choix dans son cursus d'études et de s'insérer directement dans le monde professionnel, où il occupera un emploi d'ouvrier professionnel. 
Il permet l'exercice du métier d'électricien dans les domaines : 
• du Bâtiment, des Travaux Publics, 
• des Installations publiques, 
• de l'Industrie... 
Ce socle de compétences donne la possibilité d'aborder ultérieurement une formation de niveau IV. 
Les compétences et connaissances du titulaire de ce diplôme lui permettront de progresser dans son entreprise et son emploi.
IV -SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
F1 - ORGANISATION
F2 - RÉALISATION
• Sur une installation basse tension (domaine BTA)
• Sur une installation haute tension (domaine HTA) ou basse tension (domaine BTB) préalablement consignée
F3 - MISE EN SERVICE
F4 - MAINTENANCE
Tableaux récapitulatifs des activités professionnelles et tâches associées :
- F1 Organisation, F2 Réalisation
- F3 Mise en Service, F4 Maintenance
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
F1 - ORGANISATION
TÂCHES PROFESSIONNELLES
T1.1 Lire un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter.
T1.2 Identifier les dangers liés à son poste de travail (décret du 5 novembre 2001).
T1.3 Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser.
T1.4 Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches.
T1.5 Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention.
T1.6 Trier sélectivement les déchets.
T1.7 Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
CONDITIONS DE RÉALISATION
Données et informations disponibles :
- La liste des approvisionnements
- Tout ou partie du dossier d'exécution comportant, selon les tâches :
Les schémas électriques,
Les plans d'implantation,
Les plans cadastraux,
Les plans de raccordements,
Le planning ou le calendrier d'intervention
Les textes normatifs relatifs aux tâches
- Les consignes de sécurité
[Plan de Prévention, PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)]
Moyens :
- Les matériels et les outillages nécessaires (individuels et collectifs)
- Les modes opératoires
- Les fiches de données de sécurité
Lieu/Situation :
- En entreprise
- Sur le chantier 
Résultats attendus :
La traduction orale ou écrite des documents techniques nécessaires à la réalisation de la tâche est conforme aux exigences du cahier des charges.
Les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation de la tâche sont identifiés, rassemblés sur le poste de travail et préparés à l'emploi.
Le poste de travail est correctement organisé.
Les dangers ont été identifiés et pris en compte.
Les procédures et les consignes de sécurité sont respectées.
Le chantier est propre, les outils rangés. 
F2 - RÉALISATION
TÂCHES PROFESSIONNELLES
• Sur une installation basse tension (domaine BTA)
T2.1 Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter.
T2.2 Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique.
T2.3 Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage).
T2.4 Fixer tout type de supports et accessoires.
T2.5 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique.
T2.6 Dérouler et/ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles).
T2.7 Mettre en œuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, soudage).
T2.8 Repérer, câbler les éléments de l'installation.
T2.9 Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur.
T2.10 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis.
CONDITIONS DE RÉALISATION
Données et informations disponibles :
- Tout ou partie du dossier d'exécution comportant, selon les tâches :
Les schémas électriques,
Les plans d'implantation,
Les plans cadastraux,
Les plans de raccordements,
Le planning ou le calendrier d'intervention
Les textes normatifs relatifs aux tâches
- Les consignes de sécurité
[Plan de Prévention, PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)]
Moyens :
- Les outillages individuels et collectifs adaptés
- Les Équipements de Protection Individuels et Collectifs (EPI, EPC)
- Les équipements de balisage
Lieu /Situation :
- En entreprise
- Sur le chantier 
Résultats attendus :
Les travaux respectent les plans d'exécution conformément aux consignes reçues.
Les travaux respectent les obligations réglementaires et normatives.
Les consignes de sécurité ont été scrupuleusement appliquées.
Les travaux sont exécutés en autonomie conformément aux consignes reçues.
Le compte rendu relate l'intervention et les éventuelles difficultés rencontrées. 
TÂCHES PROFESSIONNELLES
• Sur une installation haute tension (domaine HTA) ou basse tension (domaine BTB) préalablement consignée
T2.11 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique.
T2.12 Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires.
T2.13 Fixer tout type de supports et accessoires.
T2.14 Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles).
T2.15 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
CONDITIONS DE RÉALISATION
Données et informations disponibles :
- Tout ou partie du dossier d'exécution comportant, selon les tâches :
Les schémas électriques,
Les plans d'implantation,
Les plans cadastraux,
Les plans de raccordements,
Le planning ou le calendrier d'intervention
Les textes normatifs relatifs aux tâches
- Les consignes de sécurité
[Plan de Prévention, PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)]
Moyens :
- Les outillages individuels et collectifs adaptés
- Les Équipements de Protection Individuels et Collectifs (EPI, EPC)
- Les équipements de balisage
Lieu/Situation :
- En entreprise
- Sur le chantier 
Résultats attendus :
Les travaux respectent les plans d'exécution conformément aux consignes reçues.
Les travaux respectent les obligations réglementaires et normatives.
Les consignes de sécurité ont été scrupuleusement appliquées.
Les travaux sont exécutés en autonomie conformément aux consignes reçues.
Le compte rendu relate l'intervention et les éventuelles difficultés rencontrées.
F3 - MISE EN SERVICE
TÂCHES PROFESSIONNELLES
• Hors tension :
T3.1 Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement.
T3.2 Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat)
• En présence de tension (domaine BTA)
sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V
T3.3 Participer à la mise sous tension de l'installation.
T3.4 Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire).
T3.5 Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases).
T3.6 Rendre compte de l'intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
CONDITIONS DE RÉALISATION
Données et informations disponibles :
- Les documents constructeurs, notices, extraits de catalogue
- Les procédures de mise en service réglementaires
- Tout ou partie du dossier d'exécution
Moyens :
- Les outils et les appareils de mesure
- Les Équipements de Protection Individuels (EPI)
- Les Équipements de Protection Collectifs (EPC)
- Les équipements de balisage
adaptés aux dangers et à l'environnement de son activité
Lieu/Situation :
- En entreprise
- Sur le chantier
Résultats attendus :
Les paramètres sont réglés en fonction des consignes données.
Les consignes et les procédures sont respectées.
Le compte rendu relate l'intervention. 
F4 - MAINTENANCE
TÂCHES PROFESSIONNELLES
En préservant sa santé et la sécurité au travail
• Hors tension :
T4.1 Remplacer un élément par un autre fourni.
T4.2 Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés.
• En présence ou non de tension (domaine BTA) :
T4.3 Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps...), réaliser des vérifications sur une installation sécurisée.
T4.4 Rendre compte de l'intervention par écrit. 
CONDITIONS DE RÉALISATION
Données et informations disponibles :
- Les documents constructeurs, notices, extraits de catalogue
- La procédure d'intervention
- Les contraintes de l'environnement
- Le mode opératoire
Moyens :
- Les outils et les appareils de mesure
- Les Équipements de Protection Individuels (EPI)
- Les Équipements de Protection Collectifs (EPC)
- Les équipements de balisage 
adaptés aux dangers et à l'environnement de son activité
Lieu/Situation :
- En entreprise
- Sur le chantier
Résultats attendus :
Les consignes et les procédures de sécurité sont respectées.
Le travail est exécuté conformément aux instructions.
Le compte rendu écrit relate l'intervention avec précision. 
ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
TÂCHES PRINCIPALES
F1
ORGANISATION
T1.1 Lire un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter.
T1.2 Identifier les dangers liés à son poste de travail (décret du 5 novembre 2001).
T1.3 Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser.
T1.4 Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches.
T1.5 Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention.
T1.6 Trier sélectivement les déchets.
T1.7 Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents préétablis.
F2
ORGANISATION
• Sur une installation basse tension (domaine BTA)
T2.1 Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter. 
T2.2 Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique. 
T2.3 Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage). 
T2.4 Fixer tout type de supports et accessoires. 
T2.5 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. 
T2.6 Dérouler et/ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). 
T2.7 Mettre en œuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, soudage). 
T2.8 Repérer, câbler les éléments de l'installation. 
T2.9 Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur. 
T2.10 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
• Sur une installation haute tension (domaine HTA) ou basse tension (domaine BTB) préalablement consignée 
T2.11 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique.
T2.12 Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires.
T2.13 Fixer tout type de supports et accessoires.
T2.14 Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles).
T2.15 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis.
F3
MISE EN SERVICE
• Hors tension : 
T3.1 Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement.
T3.2 Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) 
• En présence de tension (domaine BTA)
T3.3 Participer à la mise sous tension de l'installation.
T3.4 Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire).
T3.5 Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases).
T3.6 Rendre compte de l'intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis.
F4
MAINTENANCE
En préservant sa santé et la sécurité au travail 
• Hors tension : 
T4.1 Remplacer un élément par un autre fourni.
T4.2 Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés.
• En présence ou non de tension (domaine BTA) :
T4.3 Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps...), réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. 
T4.4 Rendre compte de l'intervention par écrit.
Référentiel de certification
I - Lexique des abréviations 
CAP
Certificat d'Aptitudes Professionnelles 
C(x), C(x-x)
Capacité, Compétences 
F(x)
Fonction 
S(x)
Savoir 
T(x)
Tâche 
Domaine technique : 
API
Automate programmable industriel 
BUS
Binary unit system 
CEM
Compatibilité électromagnétique 
ECS
Équipements collectifs de sécurité 
EPI
Équipements de protection individuelle 
IR
Infrarouge 
PPSPS
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
PRAP
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique 
SLT
Schémas des liaisons à la terre (régimes de neutre) 
SST
Sauveteur secouriste du travail 
TRMS
True root mean square (valeur efficace vraie) 
TI, TC
Transformateur de courant 
VDI
Voix, données, images 
VMC
Ventilation mécanique contrôlée 
Textes normatifs et réglementaires : 
NF C 15-100
Normalisation Française pour les installations électriques à basse tension 
UTE C 18-510
Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique de l'union technique de l'électricité. 
Décret 88-1056 du 14/11/1988
Mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques. 
Décret du 15/11/2001
Évaluation des risques (N° 2001 1016 art. 230-1). 
II - Fonctions et tâches du Référentiel des Activités Professionnelles 
F1 - ORGANISATION 
T1.1 Lire un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter. 
T1.2 Identifier les dangers liés à son poste de travail (décret du 5 novembre 2001). 
T1.3 Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser. 
T1.4 Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches. 
T1.5 Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. 
T1.6 Trier sélectivement les déchets. 
T1.7 Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
F2 - RÉALISATION 
• Sur une installation basse tension (domaine BTA)
T2.1 Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter.
T2.2 Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique.
T2.3 Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, 
sciage, perçage, assemblage). 
T2.4 Fixer tout type de supports et accessoires. 
T2.5 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. 
T2.6 Dérouler et/ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). 
T2.7 Mettre en œuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, 
soudage).
T2.8 Repérer, câbler les éléments de l'installation.
T2.9 Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur. T2.10 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
• Sur une installation haute tension (domaine HTA) ou basse tension (domaine BTB) préalablement consignée 
T2.11 Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique.
T2.12 Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires.
T2.13 Fixer tout type de supports et accessoires.
T2.14 Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles).
T2.15 Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis.
F3 - MISE EN SERVICE 
• Hors tension :
T3.1 Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement.
T3.2 Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) 
• En présence de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V
T3.3 Participer à la mise sous tension de l'installation.
T3.4 Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire).
T3.5 Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases).
T3.6 Rendre compte de l'intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. 
F4 - MAINTENANCE 
• Hors tension :
T4.1 Remplacer un élément par un autre fourni.
T4.2 Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés. 
• En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V 
T4.3 Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps...), réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. 
T4.4 Rendre compte de l'intervention par écrit. 
Référentiel de Certification du Domaine Professionnel
Capacités
Fonctions
Compétences
C1
S'INFORMER
ORGANISATION
C1-1 : Rassembler et collecter les éléments nécessaires à la réalisation de la tâche à partir des dossiers mis à disposition.
C1-2 : Associer les éléments réels d'une installation aux symboles graphiques normalisés.
C1-3 : Localiser sur un schéma électrique les symboles représentants les différents éléments qui entrent dans la constitution d'un appareil électrique ou qui utilisent les référencements croisés.
C1-4 : Donner, à partir du plan architectural et/ou du plan cadastral, le positionnement géographique des éléments électriques qui constituent une installation électrique.
C1-5 : Comparer l'avancement des travaux confiés, au planning d'exécution des travaux.
RÉALISATION
C1-6 : Prendre connaissance des consignes verbales ou écrites relatives aux tâches à réaliser.
C1-7 : Respecter les prescriptions du Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et de l'environnement au niveau de l'exécution. (au sens du décret du 15/11/2001).
MISE EN SERVICE
C1-8 : Identifier et repérer dans les ressources documentaires: 
- les procédures normatives (NF C 15 100) qui permettent la mise en service d'une installation, 
- les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation d'un mesureur dans son contexte d'utilisation.
C1-9 : Recueillir, dans le dossier technique, les informations permettant le réglage et/ou le test d'un ou plusieurs composants de tout ou partie de l'installation ou de l'équipement.
MAINTENANCE
C1-10 : Prendre connaissance des consignes de sécurité et de réalisation, écrites et/ou orales, relatives à l'intervention.
C1-11 : Recueillir, dans le dossier technique, les informations de nature électrique ou mécanique permettant le remplacement d'un ou plusieurs composants de tout ou partie de l'installation ou de l'équipement.
C2
EXÉCUTER
Basse Tension
Domaine BTA
ORGANISATION
C2-1 : Choisir les outillages nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
C2-2 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail.
RÉALISATION
C2-3 : Tracer le cheminement des canalisations et l'emplacement des matériels.
C2-4 : Façonner les supports, les canalisations de l'ouvrage.
C2-5 : Assembler les supports et les canalisations de l'ouvrage.
C2-6 : Placer et fixer : 
- les supports,
- les canalisations de l'ouvrage,
- les éléments constitutifs de l'installation ou de l'équipement.
C2-7 : Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage classique et/ou électroportatif.
C2-8 : Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs.
C2-9 : Dérouler et Poser les conducteurs et câbles.
C2-10 : Câbler et raccorder : ...
MISE EN SERVICE
Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510
C2-11 : Procéder aux contrôles d'usage hors tension dans le respect ...
C2-12 : Régler et Configurer les matériels.
C2-13 : Procéder aux contrôles d'usage en présence de tension dans le respect ...
C2-14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout ou partie de l'installation.
MAINTENANCE
Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510
Opérations de maintenance par remplacement de constituant défectueux
- Hors tension 
C2-15 : Localiser géographiquement le constituant défectueux et le Remplacer. 
- En présence de tension 
C2-16 : Contrôler le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux. 
Opérations de maintenance planifiées
- Hors tension 
C2-17 : Effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés : 
- par nettoyage 
- par remplacement d'élément. 
- En présence de tension 
C2-18 : Contrôler le fonctionnement de l'installation après nettoyage ou remplacement de l'élément.
C2
EXÉCUTER
Basse Tension
Domaine BTB
Haute Tension
Domaine HTA
ORGANISATION
C2-19 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail.
RÉALISATION
C2-20 : Identifier les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs.
C2-21 : Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage adapté à des sections d'un ouvrage du domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
C2-22 : Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
C2-23 : Effectuer le raccordement d'un départ ou d'une arrivée BTB ou HTA.
C2-24 : Apposer le repérage normatif.
C3
COMMUNIQUER
ORGANISATION
C3-1 : Rendre compte de la conformité du matériel reçu par rapport à la liste fournie.
RÉALISATION
C3-2 : Signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de la tâche.
MISE EN SERVICE
C3-3 : Contribuer à la réception de l'équipement conformément aux ordres reçus.
C3-4 : Rendre compte oralement ou par écrit.
MAINTENANCE
C3-5 : Renseigner les documents préétablis ou les documents usuels de l'utilisateur, qui concernent les opérations et les réglages effectués.
IV - Mise en relation du référentiel des activités professionnelles et du référentiel de certification 
Référentiel des Activités Professionnelles
Référentiel de Certification du Domaine Professionnel
Tâches
Capacités
Fonctions
Compétences
T1.1, T1.4
C1
S'INFORMER
ORGANISATION
C1-1 : Rassembler et collecter
C1-2 : Associer
C1-3 : Localiser
C1-4 : Donner
C1-5 : Comparer
T1.2, T1.3, T2.1
RÉALISATION
C1-6 : Prendre connaissance
C1-7 : Respecter
T1.1, T1.3
MISE EN SERVICE
C1-8 : Identifier et repérer
C1-9 : Recueillir
T1.1, T1.3
MAINTENANCE
C1-10 : Prendre connaissance
C1-11 : Recueillir
T1.4, T1.5, T1.6
C2
EXÉCUTER
Basse Tension
Domaine BTA
ORGANISATION
C2-1 : Choisir
C2-2 : Préparer et Organiser
T1.2, à T2.9
RÉALISATION
C2-3 : Tracer
C2-4 : Façonner
C2-5 : Assembler
C2-6 : Placer et fixer
C2-7 : Accomplir
C2-8 : Repérer
C2-9 : Dérouler et Poser
C2-10 : Câbler et Raccorder
T3.1, T1.2
T3.4, T3.5
MISE EN SERVICE
C2-11 : Procéder
C2-12 : Régler et Configurer
C2-13 : Procéder
C2-14 : Effectuer
T4.1 à T4.3
MAINTENANCE
Maintenance par remplacement 
- Hors tension 
C2-15 : Localiser et Remplacer 
- En présence de tension 
C2-16 : Contrôler 
Maintenance planifiée 
- Hors tension 
C2-17 : Effectuer 
- En présence de tension 
C2-18 : Contrôler
T1.4, T1.5, T1.6
C2
EXÉCUTER
Domaine BTB
et HTA
ORGANISATION
C2-19 : Préparer et Organiser
T2.11 à T2.14
RÉALISATION
C2-20 : Identifier
C2-21 : Accomplir 
C2-22 : Mettre en forme
C2-23 : Effectuer
C2-24 : Apposer
T1.7
C3
COMMUNIQUER
ORGANISATION
C3-1 : Rendre compte
T2.10, T2.15
RÉALISATION
C3-2 : Signaler
T3.3, T3.6
MISE EN SERVICE
C3-3 : Contribuer
C3-4 : Rendre compte
T4.4
MAINTENANCE
C3-5 : Renseigner
V - Sommaire des capacités et compétences 
C1 - S'INFORMER
Compétences détaillées
Données
Indicateurs de performance
ORGANISATION :
C1-1 : Rassembler et collecter les éléments nécessaires à la réalisation de la tâche à partir des dossiers mis à disposition.
C1-2 : Associer les éléments réels d'une installation aux symboles graphiques normalisés.
C1-3 : Localiser sur un schéma électrique les symboles représentants les différents éléments qui entrent dans la constitution d'un appareil électrique ou qui utilisent les référencements croisés.
C1-4 : Donner, à partir du plan architectural et/ou du plan cadastral, le positionnement géographique des éléments électriques qui constituent une installation électrique.
C1-5 : Comparer l'avancement des travaux, confiés au planning d'exécution des travaux. 
A partir du descriptif d'une situation professionnelle,
On donne sur un support papier ou informatique la documentation technique relative :
- aux schémas électriques et plans type,
- aux listes des matériels,
- aux plannings de réalisation et d'exécution des travaux. 
- Les folios des schémas et des plans types qui concernent les tâches sont identifiés et repérés dans le dossier.
- Les éléments de l'installation sont bien associés aux différents symboles.
- Tous les symboles d'un appareil et des auxiliaires dépendants sont listés.
- La position est indiquée avec précision en respectant les données de désignation en vigueur soit :
- sur le plan géographique,
- sur le plan normatif.
- La désignation de la position, sur le planning, correspond à la liste des travaux déjà réalisés.
RÉALISATION :
C1-6 : Prendre connaissance des consignes verbales ou écrites relatives aux tâches à réaliser.
C1-7 : Respecter les prescriptions du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et de l'environnement au niveau de l'exécution. (au sens du décret du 15/11/2001). 
A partir du descriptif d'une situation professionnelle
On donne sur un support papier ou informatique la documentation technique relative :
- aux schémas et plans type,
- à la liste des matériels,
- aux prescriptions,
- aux consignes,
- à la méthode d'exécution,
- au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et de l'environnement. 
- La restitution orale ou écrite des instructions formelles est complète et juste.
- Les consignes de sécurité relatives à la réalisation de l'installation sont repérées dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), et rassemblées dans le livret d'exécution. 
MISE EN SERVICE :
C1-8 : Identifier et repérer dans les ressources documentaires :
- les procédures normatives (NF C 15 100) qui permettent la mise en service d'une installation,
- les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation d'un mesureur dans son contexte d'utilisation.
C1-9 : Recueillir, dans le dossier technique, les informations permettant le réglage ou le test de tout ou partie de l'installation ou de l'équipement. 
A partir, du descriptif d'une situation professionnelle, On donne, sur un support papier ou informatique, la documentation technique relative : -aux notices des appareils, -aux procédures relatives à la mise en service et à l'exploitation, -aux extraits significatifs du dossier technique. 
- Les méthodes de mesures adaptées au contexte de la mise en service du système sont sélectionnées.
- Les procédures normatives sont désignées.
- La documentation des appareils de mesures adaptés à l'intervention est correctement désignée.
- Les documents spécifiques à la mesure sont repérés dans la documentation sélectionnée.
- Les informations concernées sont identifiées et classées dans les fonctions de réglage, de paramétrage, de configuration et de test. 
MAINTENANCE :
C1-10 : Prendre connaissance des consignes de sécurité et de réalisation, écrites et/ou orales, relatives à l'intervention.
C1-11 : Recueillir, dans le dossier technique, les informations de nature électrique ou mécanique permettant le remplacement d'un ou plusieurs composants de tout ou partie de l'installation ou de l'équipement. 
A partir du descriptif d'une situation professionnelle,
On donne sur un support papier ou informatique la documentation technique relative :
- au bon d'intervention,
- à la fiche de maintenance et/ou d'entretien,
- au fonctionnement,
- aux schémas électriques,
- à l'historique de l'équipement,
- au recueil UTE C 18-510,
- aux consignes de sécurité des personnes et des biens,
- à la liste des outillages et appareils de mesure adaptés. 
- La restitution des consignes sous forme orale ou écrite est conforme aux prescriptions réglementaires et/ou aux recommandations transmises.
- Le lieu de l'intervention est identifié.
- La zone de travail est identifiée.
- Le bon d'intervention est cosigné.
- Les informations concernées sont identifiées. 
C2 - EXECUTER
Sur tout ou partie d'une installation habitat, tertiaire, agricole, industrielle
ou sur un équipement, alimentés en basse tension (domaine BTA).
Compétences détaillées
Données
Indicateurs de performance
ORGANISATION :
C2-1 : Choisir les outillages nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
C2-2 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. 
On donne :
- Le bon de travail,
- Les plans d'implantation,
- Les schémas de câblage et de raccordement,
- La documentation technique,
- La liste des matériels et des constituants nécessaires. 
- Tous les outils nécessaires à la réalisation du travail commandé sont rassemblés et contrôlés
- Les matériels sont conditionnés en fonctions des recommandations et des prescriptions des constructeurs.
- Le balisage du poste est fidèle à la réglementation et aux consignes de sécurité. 
RÉALISATION :
C2-3 : Tracer le cheminement des canalisations et l'emplacement des matériels.
C2-4 : Façonner les supports, les canalisations de l'ouvrage.
C2-5 : Assembler les supports et les canalisations de l'ouvrage. 
On donne :
- Les plans d'implantation,
- Les schémas de câblage et de raccordement,
- La documentation technique
- Les matériels et constituants nécessaires,
- Les méthodes de câblage et les techniques de connexions,
- Les conditions de séparation des différents circuits (CEM),
- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,
- Les normes et les prescriptions. 
- Le tracé de l'implantation est fidèle aux prescriptions du plan architectural et/ou du plan d'implantation et des consignes particulières.
- Le tracé respecte les contraintes techniques d'environnement et de dimensionnement.
- Le façonnage des éléments respecte les contraintes dimensionnelles et les contraintes structurelles et répond aux exigences des plans d'implantation.
- L'assemblage est conforme aux contraintes dimensionnelles du cahier des charges et respecte fidèlement les contraintes structurelles des matériaux mis en œuvre. 
C2-6 : Placer et fixer : 
- les supports, 
- les canalisations de l'ouvrage, 
- les éléments constitutifs de l'installation ou de l'équipement. 
C2-7 : Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage classique et/ou électroportatif. 
C2-8 : Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. 
On donne : 
- Les plans d'implantation, 
- Les schémas de câblage et de raccordement, 
- La documentation technique, 
- Les matériels et constituants nécessaires, 
- Les méthodes de câblage et les techniques de connexions, 
-Les conditions de séparation des différents circuits (CEM), 
-Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens, 
-Les normes et les 
prescriptions. 
- La mise en place et la fixation respecte les contraintes de l'implantation. 
- La méthode de fixation employée est adaptée au matériel mis en place. 
- La tenue de la fixation est éprouvée. 
- La mise en œuvre de l'outillage est conforme aux recommandations du constructeur. 
- Les règles de sécurité sont respectées. 
- Les résultats obtenus répondent fidèlement aux exigences du dessin technique ou du plan architectural. 
- Les repères mis en place sur les matériels, les canalisations et les conducteurs sont conformes aux exigences de la norme et de la réglementation. 
- Leur fixation respecte les règles en vigueur. 
C2-9 : Dérouler et Poser les conducteurs et câbles.
C2-10 : Câbler et raccorder :
- les différents composants et les différents constituants d'une installation électrique,
- une installation électrique et le réseau de distribution d'énergie électrique,
- une installation électrique et le réseau de communication. 
On donne :
- Les plans d'implantation,
- Les schémas de câblage et de raccordement,
- La documentation technique
- Les matériels et constituants nécessaires,
- Les méthodes de câblage et les techniques de connexions,
- Les conditions de séparation des différents circuits (CEM),
- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,
- Les normes et les prescriptions. 
- Le déroulage respecte une méthodologie qui évite le nouage des conducteurs.
- L'équidistance des points de fixation des supports de câble est respectée et est conforme aux recommandations du fabricant.
- La fixation du câble respecte les conditions mécaniques de maintien.
- Les connexions effectuées garantissent :
- la continuité électrique,
- la tenue mécanique,
- Le câblage respecte les normes, les prescriptions techniques et/ou esthétiques. 
MISE EN SERVICE :
Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510
C2-11 : Procéder aux contrôles d'usage hors tension dans le respect des lois d'électrotechnique.
C2-12 : Régler et Configurer les matériels électriques.
C2-13 : Procéder aux contrôles d'usage en présence de tension dans le respect des lois d'électrotechnique.
C2-14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout ou partie de l'installation. 
A partir d'une installation ou d'un équipement électrique
On donne :
- le dossier technique et les notices constructeurs,
- les procédures de mise en service et les procédures d'exploitation,
- les appareils de mesures adaptés,
- les équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements collectifs de sécurité (ECS) adaptés aux risques. 
- La vérification de la continuité électrique des connexions,
- la vérification d'absence de court circuit, - le contrôle d'isolement, sont impérativement réalisés.
- Les réglages et paramétrages réalisés sont conformes aux spécifications du cahier des charges ou aux consignes.
- Les réglages et les paramétrages respectent les procédures établies par les constructeurs.
- Les mesures normatives sont effectuées en toute sécurité.
- La mesure des niveaux de tension pour vérifier l'adéquation entre les réseaux et les matériels mis en jeu,
- le contrôle des réglages des seuils de déclenchement des appareils de protection,
- le contrôle de l'ordre des phases, sont impérativement réalisés.
- Les consignes de mise en service sont appliquées sans erreur.
- La procédure de mise en service est conduite avec méthode. 
MAINTENANCE :
Opérations de maintenance par remplacement de constituants défectueux
Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510
- Hors tension 
C2-15 : Localiser géographiquement le constituant défectueux et le Remplacer.
- En présence de tension 
C2-16 : Contrôler le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux.
On donne : 
- Le nouveau constituant, ainsi que les documents techniques le concernant, 
- Le bon d'intervention,
- L'autorisation de travaux, 
- Les documents techniques relatifs au fonctionnement, 
- Le recueil UTE C 18-510, 
- Les plans d'implantation, 
- Les schémas de câblages et de raccordements,
- Les appareils de mesure appropriés,
- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens, 
- les équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements collectifs de sécurité (ECS) adaptés aux risques.
- Le composant, le constituant ou le conducteur est identifié.
- Les raccordements sont repérés. 
- Les travaux de remise en place du nouveau composant, constituant ou conducteur sont effectués en appliquant les règles en vigueur. 
- Les raccordements sont vérifiés au niveau de :
- la tenue mécanique.
- la continuité électrique. 
- Les consignes de remise en service sont appliquées sans erreur.
- L'ordre logique des opérations de remise en service est respecté.
Opérations de maintenance
Sur ordre et sous contrôle d'un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510
- Hors tension
C2-17 : Effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés :
- par nettoyage,
- par remplacement d'élément.
- En présence de tension
C2-18 : Contrôler le fonctionnement de l'installation après nettoyage ou remplacement de l'élément. 
On donne :
- Le bon d'intervention,
- La fiche de maintenance et/ou d'entretien,
- Le recueil UTE C 18-510,
- Les normes,
- Les appareils de mesure appropriés,
- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,
- les équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements collectifs de sécurité (ECS) adaptés aux risques. 
Entretien par nettoyage :
- Les balisages de sécurité sont réalisés.
- Les procédures de nettoyage sont respectées.
- Les produits de nettoyage utilisés sont adaptés au matériel concerné.
Entretien par remplacement :
- Le composant, le constituant ou le conducteur est identifié.
- Les raccordements sont repérés.
- Les travaux de remise en place du nouveau composant, constituant ou conducteur sont effectués en appliquant les règles en vigueur.
- Les raccordements sont vérifiés au niveau de :
- la tenue mécanique.
- la continuité électrique.
- Les consignes de remise en service sont appliquées sans erreur.
- L'ordre logique des opérations de remise en service est respecté. 
Sur une partie d'installation basse tension (domaine BTB) ou haute tension
(domaine HTA) préalablement consignée
ORGANISATION :
C2-19 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. 
A partir du dossier technique d'une installation ou d'un équipement professionnel :
On donne :
- Le support de réalisation,
- La documentation technique,
- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération, 
- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi,
- Les méthodes de câblage et les techniques de connexion,
- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,
- Les plans d'implantation,
- Les normes et les prescriptions. 
- Les matériels sont conditionnés en fonctions des recommandations et des prescriptions des constructeurs.
- Le balisage du poste est fidèle à la réglementation et aux consignes de sécurité. 
RÉALISATION :
C2-20 : Identifier les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs.
C2-21 : Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage adapté à des sections d'un ouvrage du domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
C2-22 : Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
C2-23 : Effectuer le raccordement d'un départ ou d'une arrivée BTB ou HTA.
C2-24 : Apposer le repérage normatif. 
- Les éléments ont été identifiés.
- La mise en œuvre de l'outillage est conforme aux recommandations du constructeur.
- Les règles de sécurité sont respectées.
- Les résultats obtenus répondent fidèlement aux exigences de l'ouvrage.
- Les contraintes techniques et dimensionnelles sont respectées.
- Les contraintes techniques sont respectées.
- Les éléments sont identifiés conformément au schéma donné. 
C3 - COMMUNIQUER
Compétences détaillées
Données
Indicateurs de performance
ORGANISATION :
C3-1 : Rendre compte de la conformité du matériel reçu par rapport à la liste fournie. 
On donne :
- Le bon de travail,
- La liste du matériel et constituants nécessaires,
- Les plans d'implantation,
- Les schémas de câblage et de raccordement, 
-Les supports de communication avec l'entreprise et avec le client,
- Les bons de commande,
- Le temps imparti. 
A l'oral comme à l'écrit :
- Le type d'appareil, le nombre d'appareil est conforme au contenu de la liste du matériel.
- Les différences éventuelles sont consignées sur le bon de réception ou sur un rapport écrit. 
RÉALISATION :
C3-2 : Signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de la tâche. 
-Les difficultés sont exprimées oralement, ou par écrit dans un document spécifique indiquant :
- La nature,
- Les circonstances,
- Le matériel,
- La partie de l'installation .... 
MISE EN SERVICE :
C3-3 : Contribuer à la réception de l'équipement conformément aux ordres reçus.
C3-4 : Rendre compte oralement ou par écrit. 
- La comparaison avec les exigences du cahier des charges,
- Les contrôles de conformité,
- Les travaux de mise en place et de fixation, sont réalisés conformément aux ordres reçus.
- Le compte rendu fait état de la qualité des travaux et de la conformité du fonctionnement. 
MAINTENANCE :
C3-5 : Renseigner les documents préétablis ou les documents usuels de l'utilisateur, qui concernent les opérations et les réglages effectués. 
- Toutes les opérations de remplacement ou de réglage réalisées sont correctement rapportées sur les documents supports sans erreur. 
VI -Savoirs associés 
Savoir S0
Électrotechnique. Expérimentation.
Mesures sur des applications professionnelles
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Formules
S0.1 : CIRCUITS PARCOURUS PAR UN COURANT CONTINU 
Loi d'Ohm et loi d'ohm généralisée.
Énergie et puissance électrique.
Loi des nœuds.
Loi des mailles.
Association de résistances. 
Sur un schéma modélisé :
- Indiquer les grandeurs caractéristiques.
- Appliquer la formule correcte. 
U = RI
U = E-rI
U = E+rI
R = ρl/s
Rθ = Ro (1+aoθ)
P = UI
W = Pt
W = RI2t
∑ I = 0
∑ U = 0
R équivalente 
S0.2 : CIRCUITS PARCOURUS PAR UN COURANT ALTERNATIF SINUSOÏDAL 
Monophasé :
• Grandeurs fondamentales :
u, i, f ,ϕ, ω, T.
• Valeurs maximales, efficaces, moyennes.
• Impédance et relation u = f (i) des trois dipôles élémentaires.
• Puissance apparente, active, réactive.
Triphasé :
• Tensions du réseau et courant en ligne.
• Montage équilibré.
• Puissance apparente, active et réactive. 
- Identifier ou déduire, à partir d'une représentation vectorielle ou graphique, les valeurs moyennes, efficaces, maximum et le déphasage.
Sur un schéma modélisé, ou à partir des caractéristiques de l'appareillage ou de la machine :
- Indiquer les grandeurs caractéristiques.
- Appliquer la formule correcte.
- Appliquer la formule correcte. 
u(t) = Û sin (ωt +ϕ)
i(t) = Î sin (ωt +ϕ)
ZL = XL = Lω
ZR = R
ZC = Xc = 1/Cω
P = UIcosϕ
Q = UIsinϕ
S = UI
Relation P, Q, S
P = UI √3 cosϕ
Q = UI √3 sinϕ
S = UI √3
Relation P, Q, S 
S0.3 : MACHINES ÉLECTRIQUES 
Principe général :
Champ magnétique :
• Loi de Lenz,
• Loi de Laplace,
- A partir d'une expérience, énoncer le principe de base de création d'une force électromotrice induite ou d'une force mécanique par effet électromagnétique.
Rendement, Puissance et réversibilité.
Sur la machine considérée, à partir de la plaque signalétique :
- Identifier les valeurs d'entrée et de sortie.
- Appliquer correctement la formule adaptée.
η = Pu/Pa
Machines à courant alternatif :
Moteur asynchrone monophasé et triphasé :
• Principe
• Grandeurs caractéristiques : (fréquence de rotation, glissement, intensité, cos ϕ, rendement...)
Alternateurs :
• Principe
• Grandeurs caractéristiques
- Décrire le principe général de fonctionnement.
f = p.n g = (n-n')/n
Transformateurs :
Principe général :
• Transformateur monophasé
• Transformateur triphasé
Transformateur monophasé :
• Fonctionnement.
• Grandeurs caractéristiques
- Décrire le principe général de fonctionnement.
- Décrire le principe général de fonctionnement.
S = UI
S = UI √3
m = US0/UP
S0.4 : MESURES SUR DES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 
Appareils de mesures :
• Multimètre
• Pince multifonctions
• Contrôleurs dédiés
Mesures professionnelles :
• Grandeurs électriques caractéristiques de l'ouvrage •Mesures normatives 
- Connaître la fonction d'usage.
- Savoir le raccorder ( sur ordre et sous contrôle).
- Lire correctement le résultat affiché par l'appareil, et savoir en rendre compte.
Mettre en œuvre l'appareil de mesure adapté ( sur ordre et sous contrôle). 
VII - Niveaux taxonomiques des savoirs de S1 à S6 
Outre le niveau d'exigence, le référentiel précise, en regard de chaque savoir, une TAXONOMIE à quatre niveaux de 1 vers 4 qui s'interprète de la façon suivante :
Niveau 1 : s'informer : "je sais dire" (information, compréhension du savoir). 
Niveau 2 : reproduire : "je sais faire" (maîtrise du savoir). 
Niveau 3 : appliquer" : je sais expliquer" (maîtrise et application du savoir dans une situation donnée).
Niveau 4 : concevoir : "je sais choisir" (analyse et maîtrise méthodologique d'une démarche). 
1
2
3
4
S'INFORMER 
Niveau d'information 
X
REPRODUIRE 
Niveau de la reproduction de modèles 
X
APPLIQUER 
Niveau de la maîtrise d'outils 
X
CONCEVOIR 
Niveau de la maîtrise méthodologique 
X
Savoir S1
Production, transport et distribution de l'énergie électrique
Connaissances (Notions et concepts) 
Limites de connaissances (Exigences) 
Niveau de maîtrise
S1.1 : PRODUCTION 
1 
2 
3 
4 
Sources de production :
Les centrales :
• Nucléaires.
• Thermiques à flamme.
• Hydrauliques.
• Éoliennes.
Les sources autonomes :
• Groupe secours thermique.
• Accumulateurs et piles.
• Alimentations secourues.
• Capteurs solaires.
• Piles à combustible. 
- Différents types.
- Principe de fonctionnement (à partir de l'énergie primaire mise en jeu).
- Différents types.
- Principe de fonctionnement. 
X
S1.2 : TRANSPORT 
Les réseaux :
Les lignes :
• Aériennes.
• Souterraines. 
- Constitution générale.
- Structure des réseaux.
- Classes de tension.
- Contraintes de la distribution (aérienne et souterraine) suivant la classe de tension. 
X
S1.3 : DISTRIBUTION 
1 
2 
3 
4 
Les postes de transformation :
- Structure générale.
- Identification des éléments du schéma d'un poste.
- Utilisation.
X
Les transformateurs :
- Constitution générale.
- Circuits électriques internes.
- Éléments constitutifs (primaire, secondaire, circuit magnétique et refroidissement).
- Couplage.
- Indications de la plaque signalétique :
Indice horaire.
Couplages primaire et secondaire.
Puissance apparente.
Tensions primaires et secondaires.
X
Les Schémas de Liaison à la Terre (S L T)
- TT
- TN
- IT 
A partir du schéma d'une installation existante :
- Différents types de schémas.
- Éléments qui caractérisent les différents types de schémas de distribution.
- Principes de fonctionnement.
- Différences entre les différents schémas.
- Constitution d'une prise de terre
X
S L T Haute tension 
- Différents types de schémas. 
X
S1.4 : COMPTAGE / TARIFICATION 
Différents types de comptage :
• Actif (HT et BT).
• Réactif (HT et BT). 
- Nécessité et limites des comptages en HT et en BT (Transformateur de courant et Transformateur de tension). 
X
Différents tarifs (abonnements)
• De 3 à 36 kW.
• De 36 à 250 kW.
• Au-delà de 250 kW.
Les options (Heures creuses /heures pleines, EJP, Tempo ...) 
- Différents seuils.
- Décodage d'une facture d'énergie tarif <36 kW, y compris des différentes options. 
X
Différents compteurs d'abonnés
• Électromagnétique.
• Électronique. 
Identification :
- Des informations données par les compteurs.
- Des grandeurs paramétrables. 
X
Savoir S2
Utilisation de l'énergie électrique
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S2.1 : ÉCLAIRAGE
1 
2 
3 
4 
Les sources lumineuses et appareils annexes d'alimentation et d'amorçage :
• Incandescence, halogène (BT, TBT).
• Fluorescence, lampes, tubes et ballons.
• Luminescence, Tubes HT.
• Lampes spéciales (infra rouge, laser, enseignes lumineuses, arc...).
- Différents procédés d'éclairage.
- Principe de fonctionnement.
- composants constitutifs (identification).
X
Les modes et appareils d'éclairage :
• Direct.
• Indirect.
• Mixte.
- Différents modes.
- Caractéristiques des différents modes d'éclairage.
- Éléments constitutifs d'un
- luminaire
S2.2 : ÉLECTROTHERMIE
Différents procédés utilisés :
• Par résistance.
• Par infrarouge.
• Par induction.
• Par conduction.
• Par rayonnement.
• Par arc, par hyperfréquence.
• Échangeur thermique.
-Différents procédés de chauffage (direct et indirect).
- Principes de fonctionnement des différents modes de chauffage.
- Éléments constitutifs des procédés.
X
Différentes applications :
• Chauffage des locaux.
• Cuisson des aliments.
• Chauffage des liquides.
• Chauffage industriel.
• Conditionnement de l'air.
• Climatisation.
- Symboles.
- Caractéristiques techniques.
- Principe d'installation.
- Principe de la production de froid.
- Constitution élémentaire du climatiseur. (en vue de l'installation, la mise en service et la maintenance).
S2.3 : FORCE MOTRICE 
1 
2 
3 
4 
Machines à courant continu :
• Moteur à excitation séparée.
• Moteur à aimant permanent.
• Génératrice Tachymétrique.
- Constitution.
- Matériaux utilisés.
- Caractéristiques utiles pour l'installation et le raccordement.
X
Machines à courant alternatif :
• Moteur asynchrone triphasé.
• Constitution.
Matériaux utilisés.
- Schéma de raccordement.
- Couplage (moteur asynchrone triphasé).
- Démarrage direct et démarrage étoile triangle (moteur asynchrone triphasé).
X
X
• Moteur asynchrone monophasé.
• Moteur universel.
- Constitution.
- Caractéristiques utiles pour l'installation et le raccordement.
X
X
Machines spéciales :
• Moteur Brushless.
- Propriétés spécifiques.
- Caractéristiques utiles pour l'installation et le raccordement.
X
Savoir S3
Installations et équipements électriques
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S3.1 : CANALISATIONS ÉLECTRIQUES 
1 
2 
3 
4 
Conducteurs, câbles.
Gaines, goulottes.
Cheminement (conduits, moulures...).
Canalisations préfabriquées.
- Identification des canalisations en vue de leurs installations.
- Choix du mode de pose.
- Respect des normes et contraintes de pose.
- Séparation des courants.
X
S3.2 : APPAREILLAGE BASSE TENSION
Fonction protection :
• Lignes.
• Personnes.
• Biens
- Principe de protection.
- Fusible, disjoncteur.
- Protection différentielle.
- Parafoudre, para-surtenseur.
X
Fonction commande, coupure, sectionnement :
-Identification des caractéristiques.
- Relais, interrupteur, contacteur,
- Sectionneur.
- Capteurs.
Raccordements :
- Fonction globale.
- Borne de raccordement.
- Prise de courant.
- Connecteur.
Gestion d'énergie :
- Fonction globale d'usage.
- Délesteur,
- Programmateur
Conversion :
- Caractéristiques utiles pour le raccordement.
- Gradateur, onduleur.
- Variateurs de vitesse pour moteurs à courant continu et alternatif.
Savoir S4
Installations communicantes
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S4.1 : SYSTÈMES COMMUNICANTS (Généralités) 
1
2
3
4
Réseaux locaux de communication :
Technologie des équipements des réseaux de communication.
- Les différents types de supports et composants :
- Les supports
• Filaire (bus).
• Infra-rouge.
• Radio.
- Les composants
• Prises de communication
• Tableau de communication
- Les normes des produits et composants :
• La réglementation en vigueur.
• La mise en place des matériels et réseaux.
• L'exécution du câblage.
- Les consignes du constructeur liées à la mise en œuvre et au raccordement des différents éléments de l'installation.
X
X
S4.2 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS (locaux à usage domestique, tertiaire, agricole)
Signalisation et alarme
• Incendie.
• Éclairage de sécurité.
• Intrusion.
• Contrôle d'accès.
Gestion technique
• Tertiaire.
• Domestique.
Voix, données, images (VDI)
• Les différents types d'installation :
- Circuits de communication (téléphonie incluse).
- Radiodiffusion / Télévision.
- Les différents types :
• d'installations,
• de détecteurs,
• de centrales.
- Les normes des produits et composants :
• La réglementation en vigueur.
• La mise en place des matériels et réseaux.
• L'exécution du câblage.
- Les consignes du constructeur liées à la mise en œuvre et au raccordement des différents éléments de l'installation.
X
X
Savoir S5
Sécurité des personnes des biens et de l'environnement
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S5.1 : LE RISQUE ÉLECTRIQUE 
1
2
3
4
• Normes et textes réglementaires
• Les dangers du courant électrique
• Nature des contacts
• Prévention contre les contacts directs et indirects
• Protection des personnes
• Protection des biens et des installations
- Le décret 88 1056 du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs et recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique UTE C 18-510.
- Analyse du risque encouru.
X
S5.2 : FORMATION et HABILITATION
• Normes et textes réglementaires
• Niveaux et conditions d'habilitation
• Formation théorique et pratique
• Utilisation des équipements et des moyens de protection contre les risques encourus
(Voir référentiel de prévention des risques électriques pour les candidats préparant des diplômes de la filière génie électrique). Niveau B1V
X
S 5.3 : PRINCIPAUX RISQUES DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL
(en collaboration avec le professeur de VSP et le moniteur SST)
Risques de chutes et glissades
Risques liés à la manutention et manipulation
Risque mécanique
Risque thermique
Risque chimique
Exposition au bruit
- Identification des risques dans une situation professionnelle donnée.
Voir S 5-1 et S 5-2
- Les déplacements,
- Les zones de circulation,
- Les équipements de protection individuelle.
- Les auxiliaires de manutention.
- Les équipements de protection individuelle.
- Les postures adaptées.
- Les moyens de mise à l'arrêt des machines lors d'intervention, les protecteurs.
- Les équipements de protection individuelle.
- Les équipements de protection individuelle.
- Signification des pictogrammes.
- La ventilation des locaux.
- Les équipements de protection individuelle.
- La source du bruit.
- Les équipements de protection individuelle. 
X
Savoir S5
Sécurité des personnes des biens et de l'environnement 
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S5.4 : CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT
1 
2 
3 
4 
Adaptée à la profession et en phase avec l'évolution des contenus PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) et SST (Sauveteur secouriste du travail).
X
S5.5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
• Normes et réglementation
• Gestion des déchets industriels 
- Les matériaux recyclables ou dangereux dans les appareillages ou équipements.
- Les moyens de collecte et d'évacuation. 
Savoir S6
Représentation graphique et modélisation
Connaissances (Notions et concepts)
Limites de connaissances (Exigences)
Niveau de maîtrise
S6.1 : DESCRIPTEURS
1
2
3
4
Schémas électriques :
- Représentation graphique normalisée (schémas unifilaires, multifilaires, développés et de raccordements). 
- Repérage des schémas.
X
Description fonctionnelle :
- Schéma bloc.
- Fonctions logiques (OUI, NON, ET, OU).
X
Description temporelle des processus :
- Chronogramme.
- GRAFCET des spécifications fonctionnelles et technologiques.
- Représentation graphique, règles d'évolution et sens de lecture.
X
S6.2 : DOMAINE HABITAT TERTIAIRE
Normes de dessin technique concernant la représentation architecturale en plan.
- Les plans de situation, de masse, architecturaux.
- Les éléments fonctionnels à prendre en compte en vue d'une intervention à caractère électrique.
- Type, nature et caractéristiques des matériaux de construction.
X
S6.3 : DOMAINE MÉCANIQUE (Enseignement par le professeur de construction)
Sur des supports du domaine électrotechnique :
X
Représentation d'un élément.
- Les formes géométriques. 
- La nature des matériaux. 
- Croquis d'un élément.
..
TABLEAU DE MISE EN RELATION "COMPÉTENCES - UNITÉS"
CAPACITÉS
COMPÉTENCE
UP1
UP2
C1 :
S'INFORMER 
C1-1 : Rassembler et collecter les éléments nécessaires à la réalisation de la tâche... 
C1-2 : Associer les éléments réels d'une installation aux symboles graphiques normalisés. 
C1-3 : Localiser sur un schéma électrique les symboles représentant les différents éléments qui entrent dans la constitution d'un appareil électrique ou qui utilisent les référencements croisés. 
C1-4 : Donner, le positionnement géographique des éléments électriques... 
C1-5 : Comparer l'avancement des travaux confiés au planning d'exécution des travaux. 
C1-6 : Prendre connaissance des consignes verbales ou écrites relatives aux tâches à réaliser. 
C1-7 : Respecter des prescriptions du PPSPS au niveau de l'exécution. 
C1-8 : Identifier et repérer dans les ressources documentaires... 
C1-9 : Recueillir dans le dossier technique, les informations permettant le réglage...... 
C1-10 : Prendre connaissance des consignes de sécurité et de réalisation, écrites et/ou orales... 
C1-11 : Recueillir dans le dossier technique les informations de nature électrique et mécanique... 
C2 :
EXECUTER
Basse
Tension (Domaine
BTA)
Hors voisinage 
C2-1 : Choisir les outillages nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. 
C2-2 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. 
C2-3 : Tracer le cheminement des canalisations et l'emplacement des matériels. 
C2-4 : Façonner les supports, les canalisations de l'ouvrage. 
C2-5 : Assembler les supports et les canalisations de l'ouvrage. 
C2-6 : Placer et fixer... 
C2-7 : Accomplir les opérations... 
C2-8 : Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. 
C2-9 : Dérouler et Poser les conducteurs et câbles. 
C2-10 : Câbler et raccorder... 
C2-11 : Procéder aux contrôles d'usage hors tension. 
Risque de voisinage 
C2-12 : Régler et Configurer les matériels. 
C2-13 : Procéder aux contrôles d'usage en présence de tension dans le respect ... 
C2-14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout ou partie de l'installation. 
C2-15 : Localiser géographiquement le constituant défectueux et le Remplacer. 
C2-16 : Contrôler le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux. 
C2-17 : Effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés... 
C2-18 : Contrôler le fonctionnement de l'installation après nettoyage ou remplacement... 
Basse
Tension
(Domaine
BTB)
Haute
Tension
(Domaine
HTA)
Hors voisinage 
C2-19 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. 
C2-20 : Identifier les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. 
C2-21 : Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l'outillage adapté ....... 
C2-22 : Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB et HTA. 
C2-23 : Effectuer le raccordement d'un départ ou d'une arrivée BTB ou HTA. 
C2-24 : Apposer le repérage normatif. 
C3 :
COMMUNIQUER
C3.1 : Rendre compte de la conformité du matériel reçu par rapport à la liste fournie 
C3.2 : Signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de la tâche. 
C3-3 : Contribuer à la réception de l'équipement, conformément aux ordres reçus. 
C3-4 : Rendre compte oralement ou par écrit. 
C3-5 : Renseigner les documents préétablis ou les documents usuels de l'utilisateur... 
UNITÉS GÉNÉRALES 
FRANÇAIS ET HISTOIRE GÉOGRAPHIE - UG 1 
L'unité comprend l'ensemble des objectifs et compétences établis par l'arrêté du 26 juin 2002 (BO hors série n°5 du 29 août 2002) 
MATHÉMATIQUES-SCIENCES - UG 2
L'unité comprend l'ensemble des objectifs et compétences établis par l'arrêté du 26 juin 2002 (BO hors série n°5 du 29 août 2002) 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - UG 3
L'unité comprend l'ensemble des objectifs, connaissances et compétences établis par l'arrêté du 25 septembre 2002 (BO n° 39 du 24 octobre 2002)