CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ RELATIFS AUX ESSAIS
DE MIGRATION D'UN MODULE DE FILTRATION MEMBRANAIRE
Les analyses sont réalisées sur toutes les fractions collectées.
Les paramètres et les critères d'acceptabilité applicables sont présentés dans les tableaux suivants.
Les résultats ([C] en µg/l) sont corrigés des taux de récupération et des blancs.
Avec la fixation des débits de filtration ramenés au mètre carré lors du recyclage de l'eau pour les essais de 24 heures, les résultats exprimés en mg/l ou µg/l sont interprétables et peuvent être comparés aux critères d'acceptabilité.
Les analyses sont réalisées selon les méthodes d'essais normalisées en vigueur dès lors qu'elles existent.
I. ― Paramètres à analyser pour les membranes organiques
Etapes du protocole :
0, B, D
et F
B et C
0, B, C,
D et F
A
E
Prélèvements :
T0, T1,
DT0 et
DT1
T2 et
T3
R0, R1,
R2, DR0
et DR1
FL1 à
FLn
DFL1
à
DFLn
Paramètres à analyser :
Critères d'acceptabilité :
Carbone organique total (COT)
- Variation intérieure à 0,5 mg/L
- Valeur inférieure à 5 mg/L (± 10%) en recirculation
x
x
x
x
x
Conductivité (à 25°C)
Valeur inférieure à 50 µS/cm
x
x
x
FLn
DFLn
Flaveur
Seuil inférieur à 3
x
x
x
-
-
Précurseurs de trihalométhanes (THM) - uniquement dans le cas d'une désinfection au chlore
Somme des THM inférieure à 20 µg/L (± 5%)
x
x
x
-
-
THM
Somme des THM inférieure à 20 µg/L (± 5%)
-
-
-
-
DFLn
Traceurs des produits de conditionnement
COT
Conductivité (à 25°C)
pH
Demande en chlore
Chlore libre
Phosphates
Flaveur
Variation inférieure à 0,5 mg/L.
Valeur inférieure à 50 µS/cm
Variation inférieure à 0,5 unités pH
Valeur inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 0,2 mg/L
Valeur inférieure à 0,l mg/L
Seuil inférieur à 3
T1
-
-
x
-
Traceurs des produits de nettoyage et de désinfection
COT
Conductivité
(à 25°C)
pH
Demande en chlore
Chlore libre
Phosphates
Flaveur
Variation inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 50 µS/cm
Variation inférieure à 0,5 unités pH
Valeur inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 0,2 mg/L
Valeur inférieure à 0,1 mg/L
Seuil inférieur à 3
DT1
-
-
-
x
Profil chromatographique en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (CG-SM) ou à la spectrométrie de masse en tandem (CG-SM-SM)
Valeur inférieure à 1 µg/L
en filtration directe :
- soit par molécule identifiée
- soit exprimé en équivalent alcane
Valeur inférieure à 10 µg/L en recirculation
x
x
x
-
-
Composés organiques volatils (COV) y compris halogénés (COVX)
Valeur inférieure à 1 µg/L ou à la limite de détection de la méthode par molécule identifiée
x
x
x
-
-
(x) analyses à réaliser sur les fractions collectées.
II. - Paramètres à analyser pour les membranes minérales
Etapes du protocole :
0, B, D
et F
B et C
0, B, C,
D et F
A
E
Prélèvements :
T0, T1,
DT0 et
DT1
T2 et
T3
R0, R1,
R2, DR0
et DR1
FL1 à
FLn
DFL1
à
DFLn
Paramètres à analyser:
Critères d'acceptabilité :
Carbone organique total (COT)
- Variation inférieure à 0,5 mg/L
- Valeur inférieure à 5 mg/L (± 10%) en recirculation
x
x
x
x
x
Conductivité (à 25°C)
Valeur intérieure à 50 µS/cm
x
x
x
FLn
DFLn
Flaveur
Seuil inférieur à 3
x
x
x
-
-
Précurseurs de trihalométhanes (THM) - uniquement dans le cas d'une désinfection au chlore
Somme des THM inférieure à 20 µg/L (± 5%)
x
x
x
-
-
THM
Somme des THM inférieure à 20 µg/L (± 5%)
-
-
-
-
DFLn
Traceurs des produits de conditionnement
COT
Conductivité (à 25°C)
pH
Demande en chlore
Chlore libre
Phosphates
Flaveur
Variation inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 50 µS/cm
Variation inférieure à 0,5 unités pH
Valeur inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 0,2 mg/L
Valeur inférieure à 0,1 mg/L
Seuil inférieur à 3
T1
-
-
x
-
Traceurs des produits de nettoyage et de désinfection
COT
Conductivité (à 25°C)
pH
Demande en chlore
Chlore libre
Phosphates
Flaveur
Variation inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 50 µS/cm
Variation inférieure à 0,5 unités pH
Valeur inférieure à 0,5 mg/L
Valeur inférieure à 0,2 mg/L
Valeur inférieure à 0,1 mg/L
Seuil inférieur à 3
DT1
-
-
-
x
Dosage des éléments minéraux par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme (AASF), ou spectrométrie d'émission atomique utilisant une source à plasma à couplage inductif (ICP-AES) ou spectrométrie d'émission atomique couplée à la spectrométrie de masse (ICP-SM)
En filtration directe : valeur inférieure à 10% de la valeur paramétrique en vigueur ; pour les éléments minéraux indésirables ou toxiques : 1 µg/L.
En recirculation 24h : valeur inférieure à la valeur paramétrique en vigueur ; pour les éléments minéraux toxiques : 10 µg/L.
x
x
x
-
-
(x) analyses à réaliser sur les fractions collectées.