I. ― Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses, mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la fréquence et la nature dépendent de l'installation :
Installation
Cheminée
Mesure de débit
Mesures en continu
Prélèvements en continu - Mesures en différé
Aérosol Alpha
Aérosol Bêta
Gaz Bêta
Alpha global
Bêta global
Iode
Tritium
Carbone 14
FSMC 
Bâtiment 444
-E52
-E92
Bâtiment 432
oui
oui 
non
oui
oui 
-
-
-
-
H
H
M(**)
H
H
M(**)
-
-
-
-
-
-
AZUR 
Bâtiment 402
oui
-
oui
oui(**)
M(**)
M(**)
-
-
-
ME
Bâtiment 401 :
- atelier d'intervention sur les mécanismes
- atelier prolongateur nucléaire
Bâtiment 406 :
- atelier des pompes primaires
- atelier de ressuage
oui
oui
oui
oui
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M(**)
M(**)
M(**)
M(**)
M(**)
M(**)
M(**)
M(**)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RNG 
Bâtiment 400
oui
-
oui
oui
H
H
H
-
-
RES 
Bâtiment 480
oui
-
oui
oui
H
H
H
M*
M*
.
Les procédures analytiques mises en œuvre doivent permettre d'assurer les seuils de décision suivants :
― mesure en continu : 5.10³ Bq/m³ pour les gaz rares ;
― mesure en différé :
2.5.10―4 Bq/m³ en bêta global, pour émetteurs bêta-gamma ;
10―4 Bq/m³ en alpha global, pour les émetteurs alpha ;
10 Bq/m³ pour le tritium ;
5 Bq/m³ pour le carbone 14 ;
2.5.10―³ Bq/m³ en iode 131, pour les iodes.
Ces seuils sont notamment utilisés pour vérifier l'absence de rejet.
II. ― Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Les exutoires concernés sont précisés dans un document transmis au DSND.
III. ― Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont déterminées mensuellement pour les installations fonctionnant en continu. Pour les installations fonctionnant par campagnes d'une durée inférieure au trimestre, des mesures représentatives sont effectuées au moins deux fois, en début et en cours de campagne. Pour les campagnes supérieures à un trimestre, les mesures seront effectuées au début de la campagne puis tous les mois. Pour les chaudières de l'installation ME, la périodicité sera au moins annuelle et à l'occasion de chaque réapprovisionnement en fioul.
Eléments mesurés
Installations
HF
FSMC
NOX
FSMC - ME - RNG 
SO2
ME - RNG