human
comment un générateur se synchronise-t-il avec le reste du réseau électrique ? Je veux dire, si le courant alternatif est coupé, la phase peut modifier le courant, car s'ils sont opposés, le courant tombe à 0, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, expliquez-moi comme si j'avais cinq ans.
gpt
Vous disposez d'un appareil appelé « synchroscope ». Celui-ci a deux connexions. Un au réseau et un au générateur. Le générateur est connecté au réseau via un disjoncteur . Pour démarrer, vous avez le disjoncteur ouvert. Le moteur du générateur est démarré et le synchroscope affichera la fréquence du générateur et la fréquence du réseau. Le moteur du générateur est ensuite ajusté jusqu'à ce que les fréquences correspondent. Habituellement, l'excitation du champ de l'alternateur est également ajustée de manière à ce que la tension de l'alternateur et la tension du réseau correspondent. Une fois que les fréquences correspondent presque exactement, le synchroscope est commuté en mode phase. Le synchroscope affiche alors l'angle (en degrés) entre la phase du générateur et la phase du réseau. De minuscules ajustements sont apportés au moteur, pour ralentir ou accélérer le générateur jusqu'à ce que la phase commence à s'aligner. Le moteur est réglé de manière à ce que les phases du générateur et du réseau s'alignent très lentement. Puis à l'instant de l'alignement, le disjoncteur est fermé. Comme la fréquence , la phase et la tension sont toutes identiques , il doit y avoir une connexion fluide , car aucun courant ne circulera du générateur vers le réseau ( ou vice versa ) . Une fois le générateur connecté, vous pouvez augmenter la puissance du moteur pour commencer à envoyer de l'énergie dans le réseau. Une fois le générateur synchronisé et couplé, l'augmentation du couple du moteur ne modifie pas la fréquence du générateur, mais modifie la puissance de sortie du générateur. Comme le générateur et le réseau sont couplés, vous ne pouvez plus modifier la vitesse du générateur, car le couplage garantit qu'ils restent synchronisés (sauf en cas de perturbation extrême). De plus, une fois couplée, l'excitation de champ du générateur contrôle directement la puissance réactive (VArs) plutôt que la tension. Vous pouvez regarder une vidéo du processus manuel ici : URL_1 La vitesse du générateur est augmentée à la fréquence approximative du réseau (1500 tr/min dans ce cas). Puis , une fois que la vitesse du générateur est à peu près correcte , le synchroscope de phase s'active ( affichage par led ) . L'opérateur effectue ensuite de légers ajustements de la vitesse du moteur jusqu'à ce que la fréquence soit presque exactement correcte (la phase ne change que très lentement) et que la phase soit exactement alignée. Une fois qu'il atteint l'endroit, le disjoncteur du générateur est fermé et vous voyez les jauges de puissance de sortie bouger. Ces jours-ci, vous pouvez obtenir des contrôleurs entièrement automatiques. Vous n'avez qu'à appuyer sur Start, et ils contrôleront automatiquement le processus de synchronisation du générateur et la fermeture du disjoncteur, ainsi qu'un démarrage en douceur du transfert de puissance. URL_0