human
Est-ce que le câble Romex (NM-B) peut être passé dans une conduite
gpt
Oui, le câble NM (Romex) peut être placé dans une conduite. En fait, le Code électrique national (NEC) l'exige lorsqu'une protection contre les dommages physiques est nécessaire. Mais cela n'en vaut vraiment pas la peine.

## C'est un cauchemar à tirer
Le câble NM (Romex) est déjà un fil solide, sauf dans les grandes tailles, et maintenant vous avez 3-4 fils liés ensemble. Vous essayez de tirer cela autour de coudes d'un rayon d'environ 14 pouces, et si le NM se tord (ce qui arrive toujours), il traîne vraiment à ces endroits. C'est juste un tirage raide et misérable - assez pour "vous dégoûter de la conduite pour toujours" - ce qui est dommage, car la conduite est merveilleuse lorsqu'elle est utilisée avec un fil multibrin facile à tirer.

Tirer ce câble rigide augmente le risque d'endommager le câble. De plus, "le câble dans la conduite" est souvent utilisé par un débutant qui choisit simplement le câble parce qu'il ignore que le fil existe sous d'autres formes. Ce qui entraîne encore plus de risques de dommages.

## Cela nécessite une conduite ridiculement grande
Vous devez toujours calculer et respecter les règles de remplissage de la conduite, et celles-ci sont très strictes pour le câble. La plupart des câbles sont oblongs, et les règles disent que vous devez utiliser la plus grande dimension et la traiter comme un fil circulaire de cette dimension.

* Pour un seul "fil", vous êtes autorisé à remplir la conduite à 53%. Cela signifie que le diamètre intérieur de la conduite doit être d'au moins 137% de la plus grande section transversale du câble. Ce n'est pas si mal, mais...
* Pour deux "fils", vous êtes autorisé à remplir la conduite à seulement 31%. C'est pour protéger les fils contre le coincement. Cela signifie que le diamètre intérieur de la conduite doit être d'au moins 2,54 fois la plus grande dimension du câble.
* Pour trois "fils", vous êtes autorisé à remplir la conduite à 40%. Cela signifie que la conduite doit être d'au moins 2,74 fois la largeur du câble (avec 3 fils), plus grande pour plus de fils.

Par exemple, quelqu'un voulait faire passer trois câbles de calibre #6 dans une conduite de 1 pouce. C'est "très facile" avec 6 fils individuels THHN de calibre #6 et 3 fils de terre nus de calibre #10. Cependant, avec trois câbles UF de calibre #6, la taille de la conduite devait être de 3 pouces au lieu de 1 pouce. Waouh.

Vous êtes certainement autorisé à le faire, mais vous utiliserez une conduite plutôt énorme et vous aurez du mal à tirer le câble.