human
Comment fonctionne une chaudière à condensation. Explication de base d'une chaudière à condensation, des températures optimales, et si possible une explication des termes inclus (niveau de saturation, etc.). Merci, Expliquez comme si j'avais cinq ans.
gpt
Une chaudière ordinaire fonctionne comme ceci : le combustible est brûlé dans une chambre de combustion. L'eau traverse cette chambre de combustion dans de nombreux petits tuyaux sinueux (une construction appelée « échangeur de chaleur »), c'est ainsi que l'eau est chauffée. Cela fonctionne plutôt bien, et vous pouvez extraire la majeure partie de la chaleur obtenue en brûlant le carburant de cette façon. Cependant , une partie de la chaleur qui est assez difficile à extraire dans une configuration normale est la chaleur qui est * emmagasinée dans l' eau de l' échappement * . Lorsque vous brûlez du carburant , les produits de cette réaction ( en supposant une combustion complète , donc pas de carburant non brûlé ) sont principalement du dioxyde de carbone et de l' eau ( ainsi que d' autres produits qui dépendent principalement de la température du processus de combustion et des gaz d' échappement , comme le monoxyde de carbone , l' azote . oxyde , et d' autres produits plus étranges ) . Or cette eau, puisqu'elle est très chaude, est produite sous forme gazeuse (sous forme de vapeur d'eau), et non sous forme liquide. Cela signifie qu'il reste une quantité importante de chaleur emprisonnée dans cette vapeur d'eau (l'eau a une "chaleur de vaporisation" très élevée, qui est la quantité d'énergie requise/libérée lorsqu'elle passe d'un liquide à un gaz). Mais il est essentiellement impossible, dans une chaudière ordinaire, d'extraire cette chaleur, car si l'eau se condense sur les conduites d'eau froide de l'échangeur de chaleur, elle redescend généralement dans la chambre de combustion et s'évapore à nouveau. Ce qu'une chaudière à condensation fait, c'est qu'elle parvient à extraire cette chaleur de l'eau. Il prend les gaz d' échappement de la chaudière ordinaire ( qui est encore assez chaud , même après avoir été utilisé pour chauffer l' eau ) et fait passer ces gaz d' échappement à travers un deuxième échangeur de chaleur , où il est utilisé pour chauffer l'eau froide avant qu'elle entre dans la chaudière principale. Puisqu'il n'y a pas de source directe de chaleur dans le deuxième échangeur de chaleur, la vapeur d'eau qui est encore sous forme gazeuse lorsqu'elle quitte la chaudière principale peut se condenser sur le tube de l'échangeur de chaleur en eau liquide et libérer cette chaleur stockée dans l'eau ( où vous voulez qu'il aille !) au lieu de simplement le faire monter dans la cheminée avec le reste de l'échappement comme dans une chaudière normale. Cela signifie que vous avez extrait plus d'énergie de la combustion du combustible que vous ne pourriez en avoir avec une chaudière ordinaire. En prime , il utilise aussi assez bien la chaleur résiduelle du reste de l' échappement . Votre gaz d'échappement sortant de la chaudière ordinaire peut être aussi chaud que 150 degrés C, mais le deuxième échangeur de chaleur peut permettre à la température de chuter à seulement 40 degrés C. C'est encore plus de chaleur que vous avez réussi à extraire du combustible. . ( La chaleur supplémentaire que vous avez extraite signifie que vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le * pouvoir calorifique supérieur * du combustible , au lieu du * pouvoir calorifique inférieur * . La différence entre ces deux quantités de chaleur peut , selon le combustible que vous utilisez . utilisez , soyez jusqu'à 10 % ! ) ( Dans une centrale électrique à vapeur , ils utilisent la même idée pour améliorer l' efficacité , dans une configuration appelée économiseur )