human
Pourquoi le kVA n'est-il pas identique au kW
gpt
Les watts et les voltampères proviennent de la même équation, $P=IV$, mais la différence réside dans la manière dont ils sont mesurés.
Pour obtenir des voltampères, on multiplie la tension efficace (RMS) ($V$) par le courant efficace (RMS) ($I$) sans tenir compte de la synchronisation/phase entre eux. C'est ce à quoi le câblage et pratiquement tous les composants électriques/électroniques doivent faire face.

Pour obtenir des watts, on multiplie la tension instantanée ($V$) par le courant instantané ($I$) pour chaque échantillon, puis on fait la moyenne de ces résultats. C'est l'énergie qui est réellement transférée.

Maintenant, pour comparer les deux mesures :
Si la tension et le courant sont tous deux des ondes sinusoïdales, alors $\text{watts} = \text{voltampères} \times \cos(\phi)$, où $\phi$ est l'angle de phase entre la tension et le courant. Il est assez facile de voir à partir de cela que s'ils sont tous les deux des ondes sinusoïdales et s'ils sont en phase ($\phi = 0$), alors $\text{watts} = \text{voltampères}$.

Cependant, si vous ne travaillez PAS avec des ondes sinusoïdales, la relation $\cos(\phi)$ ne s'applique plus ! Vous devez donc faire le tour complet et effectuer les mesures telles que décrites ici.

Comment cela peut-il se produire ? Facile. Les alimentations électriques en courant continu. Elles sont partout, y compris les chargeurs de batterie, et la grande majorité d'entre elles ne consomment du courant qu'au sommet de la forme d'onde de tension alternative, car c'est le seul moment où leurs condensateurs de filtrage sont autrement inférieurs à la tension d'entrée. Elles consomment donc un pic important de courant pour recharger les condensateurs, commençant juste avant le pic de tension et se terminant juste au pic de tension, puis elles ne consomment rien jusqu'au pic suivant.

Et bien sûr, il y a aussi une exception à cette règle, et il s'agit de la correction du facteur de puissance (PFC). Les alimentations électriques en courant continu avec PFC sont des alimentations électriques à découpage spécialisées qui produisent une tension continue supérieure au pic de tension alternative le plus élevé, et ce de manière à ce que leur courant d'entrée suive presque exactement la tension d'entrée. Bien sûr, il s'agit seulement d'une approximation, mais l'objectif est d'obtenir une correspondance suffisamment proche pour que l'astuce du $\cos(\phi)$ devienne acceptée comme étant précise, avec $\phi \approx 0$. Ensuite, avec cette tension continue élevée, une alimentation à découpage secondaire produit ce qui est réellement requis par le circuit alimenté.