สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว สาเหตุเครื่องปรับอากาศชำรุด เกิดจากสัปดาห์ที่แล้วไฟฟ้าดับทำให้เกิดไฟฟ้ากระชาก มีผลทำให้ Main Circuit Breker ตู้เมน และชุดควบคุม VSD Chiller ของมอเตอร์ไฟฟ้าย้อนกลับ ทำให้ชุดบอร์ดชำรุดเสียหาย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินแก้ไขและใช้งานได้ตามปกติแล้ว
ระบบแอร์กลางทำแล้วไม่เย็น เสียบ่อย แจ้งช่างอาคารแล้วบอกว่าปลายท่อไม่สามารถเพิ่มความแรงและความเย็นได้ แอร์แยกก็สามารถติดเพิ่มเติมได้
ดำเนินการค่อนข้างนาน แต่ยังดีที่ซ่อมได้ ขอบคุณครับ