为一般设备事故写一篇详细的介绍
user
一般设备事故是指未构成特、重大设备事故，符合下列条件之一者。
(1)发电设备和35kV及以上输变电设备(包括直配线、母线)的异常运行或被迫停止运行后引起了对用户少送电(热)。或停运当时虽没有对用户少送电(热)，但在高峰负荷时，引起了对用户少送电(热)或电网限电。
(2)330kV及以上的变压器、电抗器、线路(电缆)、母线、断路器等设备被迫停止运行。
(3)发电机组、35～220kV输变电主设备被迫停运，虽未引起对用户少送电(热)或电网限电，但时间超过8h。
(4)发电机组和35kV及以上输变电主设备(包括直配线、母线)非计划检修、计划检修延期或停止备用，达到下列条件之一。
1)虽提前6h提出申请并得到调度批准，但发电机组停运时间超过168h或输变电设备停运时间超过72h。
2)没有按调度规定的时间恢复送电(热)或备用。
(5)装机容量400MW(不含400MW)以下的发电厂全厂对外停电。
(6)装机容量400MW及以上的发电厂或装机容量在5000MW以下的电网中的100MW及以上的发电厂，单机运行时发生的全厂对外停电。
(7)3kV及以上发供电设备发生下列恶性电气误操作：带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
(8)3kV及以上发供电设备因以下原因使主设备异常运行或被迫停运。
1)一般电气误操作。误(漏)拉合断路器(开关)；下达错误调度命令、错误安排运行方式、错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令；继电保护及安全自动装置(包括热工保护、自动保护)的误整定、误(漏)接线、误(漏)投或误停(包括压板)；人员误动、误碰设备。
2)热机误操作。误(漏)开、关阀门(挡板)、误(漏)投(停)辅机等。
3)监控过失。人员未认真监视、控制、调整等。
(9)设备、运输工具损坏，化学用品泄漏等，经济损失达到10万元及以上。
(10)由于水工设备、水工建筑损坏或其他原因，造成水库不能正常蓄水、泄洪或其他损坏。
(11)发供电设备发生下列情况之一。
1)炉膛爆炸。
2)锅炉受热面腐蚀或烧坏，需要更换该部件(水冷壁、省煤器、过热器、再热器、预热器)管子或波纹板达该部件管子或波纹板总质量的5％以上。
3)锅炉运行中的压力超过工作安全门动作压力的3％；汽轮机运行中超速达到额定转速的1．12倍以上；水轮机运行中超速达到紧急关导叶或下闸的转速。
4)压力容器和承压热力管道爆炸。
5)1OOMW及以上汽轮机大轴弯曲，需要进行直轴处理。
6)1OOMW及以上汽轮机叶片折断或通流部分损坏。
7)1OOMW及以上汽轮机发生水冲击。
8)1OOMW及以上汽轮发电机组，50MW及以上水轮机、燃气轮机和供热发电机组烧损轴瓦。
9)1OOMW及以上发电机绝缘损坏。
10)120MVA及以上变压器绕组绝缘损坏。
11)220kV及以上断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器爆炸。12)220kV及以上线路倒杆塔。
(12)主要发供电设备异常运行，已达到规程规定的紧急停止运行条件而未停止运行。
(13)生产设备、厂区建筑发生火灾，经济损失达到1万元。
(14)其他经电力公司、集团公司或本单位认定为事故者。#### 一般设备事故的调查

一般设备事故由发生事故的单位组织调查组进行调查。产权与运行管理分离的，以资产所有者单位为主组织调查，也可以委托运行管理单位组织调查。
性质严重和涉及两个及以上发供电单位、施工企业的一般设备事故，上级管理部门应指派安监人员和有关专业人员参加调查或组织调查。
调查组一般由事故调查单位的领导组织，安监、生技(基建)、调度以及其他有关部门和车间(工区、工地)人员参加调查；涉及非国家电网公司所属的并网电厂和地方电网企业，应邀请其参加。
只涉及一个车间(工区、工地)且情节比较简单的一般设备事故，也可以指定发生事故的车间(工区、工地)负责人组织调查。
事故报告由事故调查组织单位的技术人员填写。
assistant