你是一名领域专家，对施工总平面图这个概念非常了解，请给出详细的解释
user
施工总平面图是拟建项目施工场地的总布置图。它是按照施工部署、施工方案和施工总进度计划的要求绘制的。它将施工现场的交通道路、材料仓库、附属生产或加工企业、临时建筑和临时水、电、管线等合理规划和布置，并用图样的形式表达出来，从而正确处理全工地施工期间所需的各项设施与永久建筑、拟建工程之间的空间关系，指导现场进行有组织、有计划的文明施工。#### 施工总平面图的基本要求

施工总平面图是内容非常丰富的一张图，应按基础、结构、装修三个阶段分别绘制，水电、暂设图可不单独绘制。施工总平面图要画详图，不能画示意图，图幅不应小于A3，应有图框、图签、指北针、图例，要有周围的环境，有比例（比例为1:100—1:500）、有图线（根据图幅与比例的大小确定线宽，拟建建筑物、图框线选用粗线，原有建筑物、各类临建、槽边线和签字栏等选用中粗线，尺寸线选用细线）、有标题栏与签字栏，要注明尺寸和文字，图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆，不可避免时应首先保证文字清晰。#### 施工总平面图的内容

施工总平面图包括以下方面的内容：
1)施工现场的范围，拟建建筑物尺寸、层数，±0.000标高、室外地坪标高，拟建建筑物与地上、地下一切建筑物、构筑物、管线（煤气、水、电）和高压线等的位置关系。
2)水源、电源的位置。变压器容量及供电线路、闸箱位置、供水干管、支管路径，泵房、水嘴、消火栓位置。
3)现场内临时道路的设置与做法。
4)塔式起重机定位。行走塔应注明塔轨中心线与建筑物最突出部分的距离。固定塔从两个方向注明与建筑物某轴线的距离，附塔杆的连接位置。注明塔式起重机的型号及主要技术参数：R（回转半径）、Q（最大起重量）、H（起重高度）。
5)材料、加工半成品、构件和机具堆放及垃圾堆放位置及面积。
6)生产、生活用临时设施用途、面积、位置。
7)安全、防火设施、消防立管位置。
8)临建办公室、材料堆放场尺寸标注。
9)建筑红线以外环境应标注清楚。如四周原有建筑物；构筑物使用性质、距离，万伏以上高压线与红线的位置关系。#### 施工总平面布置图的设计

(1)施工总平面布置图的设计要求
1)布置要紧凑，占地要省。
2)短运距、少搬运，二次运输要减到最少程度。
3)临建工程要在满足需要的前提下，少用资金，要尽量用已有的，多用装配式的，精心计算和设计，最好将线性规划理论应用于平面图设计中。
4)利于生产、生活、安全、消防、市容、卫生、环境保护，符合国家和地方有关规定和法规的要求。
(2)施工总平面图的设计步骤和设计要点
1)一般设计步骤
布置运输道路→确定塔式起重机位置→确定搅拌站、仓库、材料和构件堆放场以及加工厂的位置→布置行政管理、文化、生活福利用的临时设施→布置水电管线及其设施一计算技术经济指标并进行分析。
2)建设项目全现场性施工总平面布置设计要点
①运输道路的布置：使用铁路时，要考虑转弯半径和坡度，要确定专用线的起点和进场位置。当采用公路运输时，应与加工厂、仓库的位置结合布置，并与场外道路连接。当用水路运输时，应有两个2.Sm宽的码头，江河距工地近时，在码头附近布置主要加工厂和仓库。
②仓库的布置：一般应接近使用地点，纵向与线路平行，但装卸时间长的，要离开路边并沿铁路线布置周转仓库。一般材料库应邻近公路和施工区，水泥库和砂、石场布置在搅拌站附近，砖与构件布置在垂直运输机械附近，易燃物布置在道远人少的安全地带并处于下风向的位置。
③混凝土搅拌站和预制加工厂的布置：应尽量减少运输量，当有充足的输送设备时，混凝土搅拌站可集中布置，否则，分散布置在接近使用地点。钢筋加工厂设在预制构件厂及主要施工对象附近，木材放置在土建施工区边缘的下风向的位置。产生有害气体的（如淋灰池、沥青锅、石棉加工场等）应布置在下风向。
④场内临时道路布置：尽量利用永久路基。临时道路要连接仓库、加工厂和施工对象，尽量设环形路，按货流量大小定单行还是双行。路面铺设要按有关规定，道路施工前要先铺设过路管线。
⑤临时行政、生活福利设施的布置：大型工地办公室宜放在现场入口处或中心地区，现场办公室要靠近施工地点。工人宿舍及文化福利用房一般应设在场外，食堂设在生活区。
⑥临时水电管线布置：尽量利用已有的和提前修建的永久道路。修建临时设施应注意临时变电站设在高压线进入工地处，避免高压线穿过工地，临时水池或水塔设在用水中心地势较高处。管线沿路布置，供电线路应避免与其他管道设在同一侧，主要供水、供电管线采用环状，孤立点可用枝状。电线（电缆）过路要套以铁管。过冬水管埋在冻冰线以下或进行保温。消火栓间距不大于120m，距建筑物5m以外，25m以内。
⑦仓库面积、工棚面积、临时房屋面积均应经过计算并进行必要的设计后再确定。
3)单位工程平面布置设计要点
单位工程施工空间规划与全现场性空间规划的基本设计要点大体相同。只是前者的范围小些，需要做更细致的考虑。
①布置井架、门式架等固定式垂直运输设备的位置时，须结合建筑物的平面形状、高度和材料、构件的重量，考虑机械的负荷能力和服务范围。
②塔式起重机的布置要结合建筑物的平面形状和四周的场地条件，使材料能直接运至所有使用地点，轨道要按规定设计并排水通畅。
③布置履带及轮胎吊车行驶路线时，需考虑建筑物的平面形状、高度和构件的大小、重量、堆放位置、施工顺序和吊装方法。
④临时供水，一般5000—lOOOOm2的建筑物设50mm主管、38mm支管。
⑤变压器设在高压线接入处，远离交通要道口。临时变压器离地不小于30cm，在2m以外设高1.7m以上的围挡。
⑥施工道路应布置在距拟建建筑物周围，一般布置在脚手架外3m处为宜，材料堆放应尽量布置于道路两侧，以利于材料机具的装卸，特别是预制构件及大型机具，同时还应布置在塔式起重机的回转半径以内。#### 施工总平面图的管理

为了加强施工现场管理，必须严格依据施工组织设计中的施工总平面图要求进行安排和管理，使场容整齐清洁，道路畅通，符合防火安全要求，防止污染，以便创造良好的劳动条件、工作环境和生活环境，从而提高劳动生产率，保证各项工程能均衡有节奏地进行，要制订施工总平面管理办法及检查制度，要经常定期检查评比，结合奖罚办法，保证贯彻执行。
施工总平面图的管理应注意以下问题。
①经常检查施工总平面图规划执行情况，督促按照总平面图规定兴建临时工程、堆放大宗材料和设备，防止打乱布局，未经主管部门批准，不得任意增添和拆迁仓库及临时设施。
②保证道路和排水通畅，对排水沟和临时水道、供电线路，要经常维修。从全局山发，对临时停水、停电和临时断路，要提前申请，经调度室批准后才能进行。
③土石方的填挖和调运，应按总平面规划进行，保护全厂性的测量控制桩和水准点。
④统筹安排运输道路、地下管网和动力路线的施工顺序和进度。
⑤地下管网、电缆等设施的埋设情况尚未弄清楚时，不得盲目使用土方机械施工。
⑥作为整个工程的一项，防腐施工时更要注意与整体工程的协调性，不得为赶工期而破坏整体平衡。
assistant