请详细介绍分布式发电
user
分布式发电是指发电功率在几千瓦至数百兆瓦（也有的建议限制在30～50兆瓦以下）的小型模块化、分散式、布置在用户附近的高效、可靠的发电单元。主要包括：以液体或气体为燃料的内燃机、微型燃气轮机、太阳能发电（光伏电池、光热发电）、风力发电、生物质能发电等。#### 分布式发电系统运行特性

分布式发电系统通常包括能量转换装置（即分布式电源）及控制系统#并通过电气接口与外部电网相连，如图1所示。
分布式发电技术的千差万别使得各种分布式电源具有完全不同的动态特性，而分布式发电系统的动态特性却不仅仅体现其电源本身的特性，除了少数直接并网的分布式电源外，其他大多通过电力电子装置并网，因此，分布式发电系统的动态特性还包括电力电子变流器及其控制系统的特性。此外，一些分布式电源需要详细考虑外界条件的约束和限制。从数学上讲，分布式发电系统是一个由上述各环节相互耦合的强非线性系统，其动态特性是各元件在各个时间尺度上动态特性的叠加，这为分布式发电系统动态特性的分析带来了较大困难，但详细了解各种分布式电源的动态特性对系统运行人员而言却又是十分重要的。#### 分布式发电相关技术问题

考虑到经济性，各种分布式电源只有并网运行（具有并网运行功能）才能有效发挥其技术优势(分布式电源自身的特性决定了一些电源的出力将随外部条件的变化而变化，因此，这些电源不能独立地向负荷供电，不可调度，需要其他电源或储能装置的配合以提供支持和备用。此外，分布式电源的并网运行改变了系统中的潮流分布，对配电网而言，由于分布式电源的接入导致系统中具有双向潮流，给电压调节、保护协调与能量优化带来了新问题。
当前，一些分布式电源在系统侧发生故障时自动退出运行，加剧了系统暂态功率不平衡，不利于系统的安全性和稳定性；同时，为数众多、形式各异、不可调度的分布式电源将给依靠传统集中式电源调度方式进行管理的系统运行人员带来更大的困难，缺乏有效的管理将导致分布式电源运行时的“随意性”给系统的安全性和稳定性造成隐患。因此，有必要对并网运行的分布式电源加以规范。目前，国际上比较有影响力的分布式电源并网导则是由IEEE制定的IEEE1547系列标准，其发布情况参见附录A。今后，包括对分布式电源的规范、并网的认证标准以及电力电子设备的要求都将会成为IEEE1547系列标准的一部分。
分布式发电技术的多样性增加了并网运行的难度，而独自并网的分布式电源易影响周边用户的供电质量，同时很难实现能源的综合优化，这些问题都制约着分布式发电技术的发展。总之，阻碍分布式发电获得广泛应用的难点不仅仅是分布式发电本身的技术壁垒，现有的电网技术也还不能完全适应分布式发电技术的接入要求。#### 分布式发电的相关政策

为推动分布式发电应用，促进节能减排和可再生能源发展，国家发展改革委关于印发《分布式发电管理暂行办法》的通知【发改能源〔2013〕1381号】（以下简称《办法》）规定，对于分布式发电，电网企业应根据其接入方式、电量使用范围，提供高效的并网服务，《办法》对入网时如何计价等相关问题做出阐述，并且表示将会给予一定补贴；《办法》还鼓励企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目，豁免分布式发电项目发电业务许可。
发改委五措施推进分布式发电应用
为推动分布式发电应用，促进节能减排和可再生能源发展，昨日，国家发改委发布了《分布式发电管理暂行办法》，提出了五大举措。
《办法》中豁免了分布式发电项目发电业务许可，鼓励企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目。
分布式发电实行分级管理，各省级投资主管部门和能源主管部门组织实施本地区分布式发电建设，国务院能源主管部门组织分布式发电示范项目建设。
另外，《办法》要求，电网企业负责分布式发电外部接网设施以及由接入引起公共电网改造部分的投资建设，并为分布式发电提供便捷、及时、高效的接入电网服务。同时，分布式发电以自发自用为主，多余电量上网，电网调剂余缺。电网企业应保证分布式发电多余电量的优先上网和全额收购。
《办法》称，对符合条件的分布式发电给予建设资金补贴或单位发电量补贴，建设资金补贴方式仅限于电力普遍服务范围。对农村、牧区、偏远地区和海岛的分布式发电，以及分布式发电的科学技术研究、标准制定和示范工程，国家给予资金支持。
发改委表示，此次《办法》适用于以下分布式发电方式：总装机容量5万千瓦及以下的小水电站；以各个电压等级接入配电网的风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等新能源发电；除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电，多种能源互补发电，余热余压余气发电、煤矿瓦斯发电等资源综合利用发电；总装机容量5万千瓦及以下的煤层气发电；综合能源利用效率高于70%且电力就地消纳的天然气热电冷联供等。
assistant