请详细解释以下名词：
厂用电率
user
厂用电率是指发电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比。#### 降低厂用电率的措施分析

1.降低电动机自身损耗的分析
电动机运行中，自身产生的损耗包括铜耗、铁耗、机械摩擦损耗和杂散损耗。电动机的铜耗与电动机运行中的电流平方成正比，所以铜耗随负荷的变化而变化。铁耗与端电压成正比。机械摩擦损耗包括通风系统损耗及轴承摩擦损耗：杂散损耗也与电流的平方成正比，随负荷的变化而变化。在运行中，要降低大容量电动机的机械损耗，应提高风扇的效率，保证风路的完好和畅通，对有外设风道，也要经常检查和维护，做到完好和畅通，以减小空气的阻力。如果通风不畅，电动机温度必然要升高，这样将直接影响电动机的出力，增加厂用电的损耗。电动机在轻载运行时应在规程允许的范围内适当降低电动机的端电压以降低电动机的铁耗。
2.降低电动机所拖动机械设备损耗的分析
为了提高电动机的综合经济效益除了采取措施降低电动机的自身损耗外，还必须采取措施降低电动机所拖动的机械设备的损耗。在我们金州热电，电动机所拖动的机械设备主要用于输煤、除灰、给水、循环、风油、化学水等。其中引风机、送风机、给水泵、循环水泵等用电最多下面分别分析这些系统和设备在运行中的调整及运行状况：
(1)输煤系统：输煤系统的主要用电设备有，输煤皮带、碎煤机、给煤机等输煤系统在我们电厂中属于可间歇运行的厂用设备，即锅炉的原煤仓满煤时，输煤系统就可以停止运行，所以输煤系统尽量缩短运行时间．是减少电耗的主要手段。输煤系统的启停时间要根据锅炉的负荷变化规律安排减少输煤系统的频繁启停。输煤系统运行中应尽量带满负荷运行，这样可以缩短运行时间，延长停止时间。从而降低了厂用电率。
(2)引风机、送风机：风机的效率有一个经济运行区，风量过小风机的效率会急剧降低，风量过大风机的效率也会降低，所以要对风量的合理调整，减少不必要的风量消耗，从而降低厂用电。在低负荷的情况下．如果一台风机能满足运行要求．就可一台运行。减少风烟道的漏风，尤其减少空气预热器的漏风，可以大大降低风机的电耗。在运行中要保证空气通道及烟道的清洁，防止省煤器．空气预热器受热面积灰，减少沿程阻力。
(3)给水泵：给水泵的耗电量能够占全厂厂用电量的40％。给水泵的耗电量主要取决于蒸汽的压力和耗汽率，蒸汽的压力升高和耗汽率的增加都会使耗电量增加。所以降低给水泵的耗电量势在必行。在运行中要使给水泵在满负荷下运行，尽可能减少给水泵的运行台数，并要根据主机负荷的变化及时调整运行方式。在以后的运行中，应该考虑适当改电动给水泵为汽动给水泵，并尽量使用汽动给水泵，少用电动给水泵，以降低厂用电率。
(4)循环水泵：降低循环水泵耗电量的主要措施，要制定循环水系统经济运行方式，确定最有利的循环水量。制定运行方式也要考虑节电和保持气轮机的真空两个因素。及时清理循环水人口滤网和凝汽器内的严重结垢．尽可能减少管道的阻力。
assistant