ສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງຄລາວດິຈິຕອນແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າສະຖານີຍ່ອຍທີ່ສ້າງແລ້ວຫຼືສະຖານີຍ່ອຍທີ່ເຮັດແລ້ວ, ມັນເປັນອຸປະກອນການແຈກຢາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງແລະແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ປະສົມປະສານກັບຫນ້າທີ່ຂອງຕົວຫຼຸດລົງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ແປງແລະການກະຈາຍແຮງດັນຕ່ໍາ, ແລະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. -proof, rust proof, dust-proof, rat proof, fire-proof, ຕ້ານການລັກ, insulation ຄວາມຮ້ອນ, enclosed ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະໂຄງສ້າງເຫຼັກເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.ມັນເປັນພິເສດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍໃນຕົວເມືອງແລະການຫັນເປັນເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່, ໂຮງງານຜະລິດແລະວິສາຫະກິດ, ເຂດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສແລະສະຖານີພະລັງງານລົມ.ດ້ວຍຄວາມໄດ້ປຽບຂອງ prefabrication ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການປະຫຍັດທີ່ດິນແລະການຕິດຕັ້ງຢ່າງໄວວາ, ມັນໄດ້ທົດແທນຫ້ອງຈໍາຫນ່າຍພະລັງງານການກໍ່ສ້າງພົນລະເຮືອນຕົ້ນສະບັບແລະສະຖານີກະຈາຍພະລັງງານແລະກາຍເປັນຊຸດອຸປະກອນການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານໃຫມ່.
ການເຕີບໃຫຍ່ເທື່ອລະກ້າວແລະການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຄອມພິວເຕີ້ຟັງ, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, Internet of Things, ອິນເຕີເນັດມືຖືແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ອື່ນໆໃຫ້ເງື່ອນໄຂພຽງພໍສໍາລັບການຍົກລະດັບສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງແບບດັ້ງເດີມໄປສູ່ສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງດິຈິຕອນ.ໂດຍອີງໃສ່ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆແລະຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງແບບດັ້ງເດີມແລະອຸປະກອນພາຍໃນສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອຮັບຮູ້ຮູບແບບການດໍາເນີນງານ "ຟັງ" ຂອງການເກັບຂໍ້ມູນຫ່າງໄກສອກຫຼີກພາຍໃນຫມໍ້ແປງບັນຈຸ + ທີ່ແທ້ຈິງ. -time ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນງານ + ການເຕືອນໄພອັດຕະໂນມັດແລະການປຸກ + ການສ້ອມແປງສຸກເສີນໂທລະສັບມືຖື, ເຊິ່ງແມ່ນການຫັນປ່ຽນການບັນຈຸຟັງດິຈິຕອນ.
(ຮູບແມ່ນມາຈາກ JONCHN.)
ຈຸດເຈັບປວດຂອງການດໍາເນີນງານແລະບໍາລຸງຮັກສາຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
(1) ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ: ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະພື້ນທີ່ແຄບຂອງກ່ອງ, ມັນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະກ່ອງມັກຈະມີຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດໍາເນີນງານໃນອຸນຫະພູມສູງໃນໄລຍະຍາວ.ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ແປງກ່ອງແມ່ນຢູ່ນອກ.ເມື່ອອຸນຫະພູມພາຍນອກປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການຂົ້ນຈະເກີດຂື້ນເມື່ອອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນໃນກ່ອງເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ແນ່ນອນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມພາຍນອກ.
(2) ຟ້າຜ່າ: ບາງກ່ອງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປີດຫ່າງໄກ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີອາຄານສູງຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາເຈົ້າ.ໃນສະພາບອາກາດທີ່ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ, ພວກມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງຟ້າຜ່າແລະແມ້ກະທັ້ງນໍາໄປສູ່ໄຟ.
(3) ຄວາມຜິດພາດ Transformer: ຫມໍ້ໄຟພາຍໃນຂອງປ່ອງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີສຽງຜິດປົກກະຕິ, ອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິແລະນ້ໍາຫມໍ້ໄຟຮົ່ວເນື່ອງຈາກການດໍາເນີນງານ.ຈໍາກັດໂດຍຊ່ອງ, ຄວາມຜິດຂອງຫມໍ້ແປງແມ່ນຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນ.ຖ້າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນຫຼືຂະຫຍາຍ, ການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
(4) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເກັບປະຈຸ: ບາງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸແບບສຸມ.ເມື່ອນ້ໍາມັນ insulating ຮົ່ວ, ອາດຈະເກີດໄຟໄຫມ້ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການລະເບີດ.
ເນື່ອງຈາກການຂາດການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການວິເຄາະແລະການລາຍງານຄວາມສາມາດ, ການຫັນປ່ຽນກ່ອງແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກບັນຫາຂ້າງເທິງ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການສະຫມັກຂອງຫມໍ້ແປງກ່ອງໃນບາງສະຖານະການ.
ເສັ້ນທາງການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງ - ອີງໃສ່ເວທີ SEIoT
ສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງແບບດັ້ງເດີມທີ່ຈະໄປຟັງ, ສິ່ງທໍາອິດແມ່ນເພື່ອຮັບຮູ້ການລວບລວມຂໍ້ມູນດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງ, ຕົ້ນຕໍລວມມີ:
(1) ອຸປະກອນການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ: ການຕິດຕາມອອນໄລນ໌ຂອງຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າ, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ອຸນຫະພູມລົດເມ, ການປະຕິບັດ insulation, ແລະອື່ນໆ;
(2) ສາຍ: ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມອອນໄລນ໌;
(3) Transformer: ການຕິດຕາມອອນໄລນ໌ຂອງ overheating, ການປ່ອຍອອກແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ;
(4) ກ່ອງ: ການຕິດຕາມອອນໄລນ໌ຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະສິ່ງລົບກວນໃນປ່ອງ, ການຕິດຕາມວິດີໂອ.
ບົນພື້ນຖານນີ້, ຂໍ້ມູນສະຖານະການປະຕິບັດການໃນເວລາຈິງໄດ້ຖືກເກັບກໍາຜ່ານປະຕູຄອມພິວເຕີ້ຂອບແລະອັບໂຫລດໄປຍັງແພລະຕະຟອມຄລາວຂອງ SEIoT ຂອງພະແນກກະຈາຍພະລັງງານ, ແລະການແກ້ໄຂຫ້ອງກະຈາຍພະລັງງານຄລາວຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ການຈັດການປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການດໍາເນີນງານອັດສະລິຍະ. ແລະບໍລິການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນກ່ອງຟັງ.
ອີງໃສ່ SEIoT cloud platform ແລະຊຸດດິຈິຕອນຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ Shanghai Electric Power Technology Co., Ltd., ໂຄງການການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນເພື່ອຮັບຮູ້ຟັງຢ່າງໄວວາຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງແບບດັ້ງເດີມແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂຄງການການຊື້ແລະການຕິດຕາມ DTU/SCADA ທ້ອງຖິ່ນແບບດັ້ງເດີມ, ການແກ້ໄຂສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງເມຄດິຈິຕອນສາມາດຮັບຮູ້ການດໍາເນີນງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງໄວວາ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການເຕືອນໄພຜິດປົກກະຕິແລະຫນ້າທີ່ອື່ນໆຂອງ Web terminal ແລະ App ມືຖືບົນພື້ນຖານຂອງຕົ້ນສະບັບ. ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນອຸປະກອນ.
ຫນ້າທີ່ພິເສດຂອງສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງຟັງດິຈິຕອນ
ສະຖານີຍ່ອຍປະເພດກ່ອງດິຈິຕອນກາຍເປັນອອນໄລນ໌ສາມາດເກັບກໍາ, ທົດສອບແລະຕິດຕາມສະຖານະການແລ່ນຂອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນແລະການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ, ທັນເວລາແລະຖືກຕ້ອງເຂົ້າໃຈສະຖານະການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ, ຄົ້ນພົບຂະບວນການເສື່ອມສະພາບຕ່າງໆແລະລະດັບຂອງອຸປະກອນ, ຮັບຮູ້ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດແທນກ່ອນທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແລະຫຼີກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.ດັ່ງນັ້ນປະສິດທິຜົນຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະເສດຖະກິດຂອງຫມໍ້ແປງກ່ອງ.
(1)ການວິເຄາະສຸຂະພາບຂອງ transformers
ການວິເຄາະດ້ານສຸຂະພາບຂອງໝໍ້ແປງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຕິດຕາມເວລາຈິງຂອງຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ, ລວມທັງ: ປັດຈຸບັນ, ແຮງດັນ, ປັດໄຈພະລັງງານ, ອັດຕາການໂຫຼດ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກຂອງໝໍ້ແປງໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.ບົນພື້ນຖານນີ້, ເວທີການຄິດໄລ່ລະດັບສຸຂະພາບຂອງເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໂດຍຜ່ານຮູບແບບກົນໄກສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ແປງ, ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃຫຍ່ຂອງສະພາບອາກາດແລະຂໍ້ມູນເຕືອນໄພສະພາບອາກາດໄພພິບັດ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບຮູ້ການປະຕິບັດການຄາດເດົາແລະການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຫມໍ້ແປງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
(2)ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຕືອນໄພອຸຕຸນິຍົມ
ໃນທັດສະນະຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງ substation ປະເພດກ່ອງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແລະການ condensation, ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງແຕ່ລະກ່ອງ transformer ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາແລະການປຽບທຽບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພາຍໃນແລະນອກກ່ອງ, ສົມທົບກັບໄພພິບັດ. ການເຕືອນໄພດິນຟ້າອາກາດຂອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ອຸຕຸນິຍົມ, ແລະລວມກັບຂໍ້ມູນສິ່ງລົບກວນໃນປ່ອງ, ດັ່ງນັ້ນເປັນການປະສິດທິຜົນການປ້ອງກັນໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ dissipation ແລະ condensation.
(3)ສັນຍານເຕືອນສະຖານີໂທລະສັບມືຖື
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນແບບດັ້ງເດີມຂອງການແຈ້ງເຕືອນຄວາມຜິດ, ປະເພດສັນຍານເຕືອນໄພກ່ອງຟັງດິຈິຕອນແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ, ນອກເຫນືອຈາກດ້ານຂ້າງຂອງຫນ້າຈໍເວທີໂດຍຜ່ານສຽງ, flash, ແລະຂໍ້ຄວາມໃນຫຼາຍວິທີທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫນ້າທີ່, ແຕ່ຍັງສະຫນັບສະຫນູນ. ພະນັກງານປະຕິບັດການພາກສະຫນາມ App, SMS, WeChat ໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຮູບແບບສັນຍານເຕືອນສະຖານີໂທລະສັບມືຖືອື່ນໆ.
ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-08-2022