ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ອຸປະກອນ dehumidification ອັດສະລິຍະຂອງ HKCS ຮັບຮອງເອົາວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແລະການ ທຳ ລາຍເຄື່ອງ semiconductor, ເຮັດໃຫ້ອາກາດຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມພາຍໃຕ້ການກະ ທຳ ຂອງພັດລົມເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ອາຍນ້ ຳ ໃນອາກາດຈະຜ່ານກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງ semiconductor ແລະປົນເປື້ອນລົງໃນນ້ ຳ , ສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບດ້ານການ ທຳ ລາຍລ້າງທີ່ດີ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອໃນຂອງນໍ້າໃນອາກາດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຫຼຸດລົງໃນເວລາດຽວກັນ, ແລະອຸນຫະພູມບໍ່ຄ່ອຍເພີ່ມຂື້ນ, ແລະຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ, ແລະການເກີດຂື້ນຂອງອຸປະຕິເຫດແມ່ນຖືກລົບລ້າງຫຼືຫຼຸດລົງໂດຍພື້ນຖານ, ແລະຕູ້ບໍ່ໄດ້ເລັ່ງຍ້ອນອຸນຫະພູມສູງ. ຜູ້ສູງອາຍຸຂອງອຸປະກອນແລະຕູ້. ອຸປະກອນຫລຸດນ້ ຳ ເສຍສະຕິປັນຍາປ່ຽນແປງການປ້ອງກັນການເຮັດໃຫ້ປcondອງນ້ ຳ ໄປສູ່ການຊີ້ ນຳ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂົ້ນ, ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ປິດບັງເຊັ່ນ: ຄວາມເຖົ້າຂອງອຸປະກອນ, ການຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງການສນວນ, ການແຕກຂອງປາຍທາງຮອງ, ການເກີດຂອງວັດສະດຸແລະການກັດກ່ອນຂອງສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງເຫຼັກໃນຕູ້ເພື່ອຮັບປະກັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ.
ລາຍລະອຽດແບບ ຈຳ ລອງ
ຄຸນລັກສະນະ
1. ການກວດສອບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະ ໜ້າ ທີ່ການສະແດງ, ການຕັດຂາດນ້ ຳ / ອຸນຫະພູມຕ່ ຳ ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້;
2. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຕູ້ຄອນເທນເນີໂດຍໄວ, ແລະນ້ ຳ ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກໂດຍກົງຢູ່ນອກຕູ້;
3. ການຕິດຕໍ່ວັດສະດຸປ້ອນອຸນຫະພູມຕໍ່າ: ທຸກວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງແບບ passive;
4. ຮູບແບບການຄວບຄຸມການ ທຳ ລາຍ: ຄູ່ມື / ອັດຕະໂນມັດ;
5. ໜ້າ ທີ່ການສື່ສານແລະຟັງຊັ່ນການເຕືອນຄວາມຜິດຂອງການ ທຳ ລາຍ.
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ
ຫຼັກການເຮັດວຽກ
HKCS ຊຸດ dehumidifier ອັດສະລິຍະແມ່ນປະກອບດ້ວຍລະບົບການສະ ໜອງ ພະລັງງານ, ລະບົບການສະ ໜອງ ອາກາດ, ຕູ້ເຢັນ semiconductor, ວົງຈອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ໂມດູນໄຮ້ສາຍແລະທໍ່ລະບາຍນ້ ຳ.
1. ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການ ທຳ ລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
ຫຼັງຈາກອາກາດທີ່ຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ຖືກດູດລົງໂດຍພັດລົມ, ມັນໄຫລຜ່ານທໍ່ອາກາດທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດ, ແລະການເຮັດໃຫ້ນ້ ຳ ຕົກຕື້ນເຮັດໃຫ້ເຢັນໂດຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ semiconductor ທຳ ມະດາ. ພາຍໃນມູນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ກຳ ນົດໄວ້, ຫຼັງຈາກການ ທຳ ລາຍການໄຫຼວຽນພຽງພໍ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດຢູ່ໃນຕູ້ແມ່ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກ່ວາຈຸດ້ ຳ ຕົກ, ແລະຂະບວນການທັງ ໝົດ ຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແລະປcondອງໄດ້ ສຳ ເລັດແລ້ວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຄື່ອງເກັບສັນຍານຂອງອຸປະກອນ dehumidification ອັດສະລິຍະແມ່ນພາຍນອກ, ເຊິ່ງສາມາດເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຕູ້ໃນເວລາຈິງ, ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ dehumidification ອັດສະລິຍະຈະເລີ່ມ dehumidification ກ່ອນລ່ວງ ໜ້າ ເມື່ອສະພາບການເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະຖືກບັນລຸໃນຕູ້.
2. ໜ້າ ທີ່ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ
ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕູ້ແມ່ນຕໍ່າກ່ວາມູນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກໍານົດໄວ້, dehumidifier ເລີ່ມວົງຈອນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ (ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ, ພະລັງງານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 50 ~ 500W), ຈົນກ່ວາອຸນຫະພູມຕູ້ເກັບສູງເຖິງມູນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນບວກກັບ 5 ° C ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຢຸດເຮັດວຽກ.
3. ຟັງຊັນການສື່ສານ RS485
ເມື່ອ dehumidifier ທີ່ມີຟັງຊັນການສື່ສານ RS485 ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີ້ໂຮດຕິ້ງ, ມັນຈະຕອບຂໍ້ມູນກັບຄອມພິວເຕີ້ໂຮດຕິ້ງທັນທີຫຼັງຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ້ໂຮດຕິ້ງ ໜຶ່ງ ໜ່ວຍ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເຖິງ 200 ໜ່ວຍ (ຄອມພິວເຕີໂຮດຕິ້ງແນະ ນຳ ວ່າການໂຫຼດ 120-ohm ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍທາງອ້ອມກັບ A ແລະ B ຄວາມຕ້ານທານ).