Active Harmonic Filter (AHF)—ໄລຍະດຽວ
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍສິນຄ້າ
ສະຫຼຸບຜະລິດຕະພັນ:
Active harmonic filters (AHF) ເປັນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍຂອງບັນຫາຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນຂອງຮູບແບບຄື້ນ, ປັດໄຈພະລັງງານຕ່ໍາ, ການປ່ຽນແປງແຮງດັນ, ການເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນແລະການໂຫຼດ unbalance ສໍາລັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງ segments ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນປະເພດປະສິດທິພາບສູງ, ຫນາແຫນ້ນ, ປ່ຽນແປງໄດ້, modular ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງກອງພະລັງງານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (APF) ທີ່ສະຫນອງການຕອບສະຫນອງທັນທີທັນໃດແລະປະສິດທິພາບກັບບັນຫາຄຸນນະພາບພະລັງງານໃນລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາຫຼືສູງ.ພວກມັນເຮັດໃຫ້ອາຍຸການອຸປະກອນທີ່ຍາວກວ່າ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂະບວນການທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບພະລັງງານ, ແລະການສູນເສຍພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດແລະລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
AHFs ກໍາຈັດການບິດເບືອນຂອງຮູບແບບຄື້ນຈາກການໂຫຼດເຊັ່ນ: ຄວາມກົມກຽວກັນ, ຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງກັນ ແລະ ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແລະແຮງດັນປະສົມທີ່ເກີດຈາກກະແສປະສົມກົມກຽວ, ໂດຍການສັກຢາໃນເວລາຈິງຂອງກະແສບິດເບືອນຂອງຂະໜາດດຽວກັນແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະໃນລະບົບໄຟຟ້າ.ນອກຈາກນັ້ນ, AHFs ສາມາດເບິ່ງແຍງບັນຫາຄຸນນະພາບພະລັງງານອື່ນໆໄດ້ໂດຍການລວມເອົາຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນອຸປະກອນດຽວ.
ຫຼັກການເຮັດວຽກ:
CT ພາຍນອກກວດພົບກະແສການໂຫຼດ, DSP ຍ້ອນວ່າ CPU ມີເລກຄະນິດສາດຄວບຄຸມລະດັບຄວາມສູງ, ສາມາດຕິດຕາມກະແສການສອນໄດ້ໄວ, ແບ່ງກະແສການໂຫຼດອອກເປັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະພະລັງງານປະຕິກິລິຍາໂດຍການນຳໃຊ້ FFT ອັດສະລິຍະ, ແລະຄຳນວນເນື້ອຫາປະສົມກົມກຽວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຈະສົ່ງສັນຍານ PWM ໄປຫາກະດານຂັບຂອງ IGBT ພາຍໃນເພື່ອຄວບຄຸມ IGBT ເປີດແລະປິດຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ 20KHZ.ສຸດທ້າຍສ້າງກະແສການຊົດເຊີຍໄລຍະກົງກັນຂ້າມກ່ຽວກັບການ induction inverter, ໃນເວລາດຽວກັນ CT ຍັງກວດພົບກະແສຜົນຜະລິດແລະຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທາງລົບໄປຫາ DSP.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, DSP ດໍາເນີນການຄວບຄຸມຢ່າງມີເຫດຜົນຕໍ່ໄປເພື່ອບັນລຸລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.