سانورتر 5KW با شارژر 48 ولت 80 آمپر MPPT و شارژر 60 آمپر AC مدل UP5000HM8042 سانورتر UP5000HM8042 از برند ای پی اور سری UPower HI است که دارای خروجی 5000 وات تمام سینوسی است شارژکنترلر داخلی این سانورتر 80 آمپر MPPT با ولتاژ 48 ولت است و همچنین این دستگاه دارای یک شارژر 60 آمپر برق شهر جهت کمک گرفتن از برق شهر یا موتور برق برای شارژ باتری است تمامی سانورتر های خانواده UPower برند EPEVER دارای نمایشگر جهت تنظیمات تخصصی سانورتر و همینطور نمایش وضعیت شارژ باتری و ولتاژ و جریان پنل و باتری است همچنین امکان اتصال باتری های لیتیوم نیز در این سری اضافه شده که با تنظیمات داخلی دستگاه می توان این امر را انجام داد  تمامی سانورترهای این خانواده این امکان را به کاربر می دهند که باتری را به صورت همزمان با پنل خورشیدی و همچنین برق 220 ولت شارژ نماید همچنین می توان برای شارژ باتری و همینطور خروجی اولیت تایین نمود که این امکان قابلیت خوبی برای کاربر است تا از این دستگاه به عنوان برق اضطراری یا همان UPS Online نیز استفاده کند در این حالت برق شهر به صورت مستقیم به خروجی متصل می شود و در صورت قطع برق شهر باتری ها وارد مدار می شوند که به صورت ظرفیت پشتیبان انرژی تجهیزات الکتریکی متصل به خروجی را تامین می نمایند در این حالت می توان پنل خورشیدی را نیز حذف نمود  از مهم ترین ویژگی های سانورترهای سری UPower HI برند ای پی اور می توان به موارد زیر اشاره نمود  دارای نمایشگر کامل جهت نمایش وضعیت شارژ باتری و همینطور نمایش پارامتر های ورودی و خروجی دارای اینورتر تمام سینوسی با پایدار ترین خروجی ممکن جهت تامین برق تجهیزات حساس الکترونیکی دارای شارژکنترلر MPPT با راندمان بالای 995 جهت شارژ باتری اسیدی خشک ژل و لیتیوم دارای حفاظت در مقابل اضافه بار اتصال کوتاه اتصال اشتباه مثبت و منفی باتری و پنل خورشیدی دارای پورت RS485 جهت مانیتور کردن اطلاعات دستگاه و همینطور اتصال ماژول WIFI امکان تنظیم خروجی بر روی اینورتر و برق شهر جهت استفاده در سیستم برق اضطراری UPS امکان شارژ همزمان یا اولویت دار باتری توسط پنل خورشیدی و برق شهر قابلیت کار بدون باتری در سیستم های برق خورشیدی روزکار دارای شارژر 220 ولت جهت شارژ باتری با برق شهر و موتوربرق امکان تشخیص سریع قطع برق شهر و تغییر وضعیت خروجی مشخصات فنی سانورتر توان خروجی اینورتر	5000 وات نوع اینورتر	تمام سینوسی جریان شارژکنترلر	80 آمپر نوع شارژکنترلر	MPPT جریان شارژر موتوربرق	60 آمپر حداکثر ولتاژ پنل ورودی	500 ولت ولتاژ باتری	48 ولت مشخصات فیزیکی ابعاد میلی متر	6425x3816x149 وزن کیلوگرم	19 درجه حفاظت	IP30