شیر هواگیری اتوماتیک GIACOMINI مدل R88iساخت ایتالیا ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی  مشخصات  جنس بدنه برنجی بیشترین فشار کاری در دمای120درجه سانتیگراد ماکزیمم فشار کاریbar 14 دارای استاندارد های UNI EN12165CW614N  UNI  EN12165CW617N فشار باز شدن دریچه شیر005 Bar سایز 12اینچ   تبدیل  34اینچ   ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی همان شیر هواگیر اتوماتیک است که در بازار ایران به شیر تخلیه هوا معروف است شیر هواگیر یا همان ایرونت شیری است که به صورت دستی و اتوماتیک هوای داخل لوله ها و کلکتور هارا تخلیه میکند هنگامی که هوا در یک سیکل گرمایشی محبوس می شود می تواند موجب مشکلات مختلفی از جمله سر و صدای زیاد خوردگی و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و در نتیجه کاهش بازده و عملکرد سیستم شود و جهت جلوگیری از بروز این مشکلات شیر هواگیر اتوماتیکR88 جیاکومینی این هوای موجود در سیستم را تخلیه میکند محلی که ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی در ان نصب میشود  باید نزدیک محلی باشد که هوا در آن تجمع می یابد زیرا هوا به دلیل سبک بودن مایل به تجمع در بالاترین قسمت سیستم میباشد  دریچه هوای اتوماتیک Giaccomini مدل R88 برای سیستم های گرمایش و سایر سیستم های آب گرم مدار بسته که نیاز به حذف مداوم هوا دارند مناسب است  شیر هواگیری خودکارR88 Giaccomini از جنس برنج جامد با کیفیت بالا و مقاوم در برابر حرارت است که طول عمر و دوام طولانی در سیستم های گرمایشی را برای کمک به تخلیه هوا در هنگام راه اندازی سیستم فراهم می کند از ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی برای آزاد کردن هوا موجود در سیستم و لوله ها استفاده میشود  نحوه عملکرد ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی  شیر هواگیر یا ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی در سیستم ها و لوله ها دو وظیفه دارد وظیفه ی اول شیرهواگیری اتومات جیاکومینی این است که هوای جمع شده در لوله را به بیرون هدایت کند وظیفه دوم ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی به این شکل است که زمانی که فشار داخل لوله پایین می آید هوا را به داخل لوله و سیستم هدایت میکندبرای توضیح نحوه عملکرد شیر هوا گیر باید با ساختمان شیر هوا گیر آشنا شد ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت R88 جیاکومینی شامل دو بخش می باشد 1 بدنه برنجی 2 شناور پلاستیکی شناور پلاستیکی درون بدنه برنجی به به مجرای خروج هوا که بالای بدنه برنجی قرار دارد متصل است به این صورت که اگر شناور بالا باشد مجرا مسدود میشود و راه خروج هوا بسته است و اگر پایین بیاید هوا میتواند عبور کند وقتی درون سیستم آب جریان دارد و هوایی درون لوله ها نیست فشار آب باعث بالا رفتن سطح آب درون بدنه برنجی و همچنین شناور پلاستیکی درون آن شده و این مجرا بسته است چنانچه هوای درون سیستم افزایش پیدا کند سطح آب و در نتیجه شناور پلاستیکی نیز پایین آمده و در نتبجه راه مجرا باز میشود و هوا میتواند از این طریق از شیر هواگیری تخلیه شود به همین دلیل است که با این نوع از شیرهای هواگیری اتوماتیک میگویند چون به صورت خودکار متوجه حضور هوای اضافی شده و آن را به صورت اتوماتیک خارج میکند