مجموعه 4 عددی مهره برنجی لوله کولرگازی سایز 6 و 10 مخصوص کولرهای گازی 9000 و 12000 مجموعه 4 عددی مهره برنجی کولرگازی حاوی 2 عدد مهره 6 و 2 عدد مهره سایز 10 میلی متر می باشد  اتصال لوله های کولر گازی با انواع اتصالات برنجی ساده تر و آسان تر است این اتصالات می توانند به اشکال مختلف دارای زاویه اتصال سه راهی و غیره باشند این امر باعث می شود که پیکربندی خط لوله تا حد ممکن بهینه باشد چنین اتصالی بسیار راحت است  برای سفت کردن اتصالات برنجی باید از دو آچار استفاده شود تا باعث پیچ خوردن لوله نشود  میزان سفت شدن مهره برنجی بسیار مهم است مهره برنجی باید به خوبی لوله را محکم کند تا بتواند فشار بالای گاز مبرد را تحمل کند یکی از مزایای نصب اتصالات برنجی این است که در صورت لزوم اتصال به راحتی جدا و دوباره مونتاژ می شود  اتصال مهره های برنجی به کولرگازی ها برای نصب لوله مسی رابط کولر گازی باید هر دو انتهای آنها را با استفاده از مهره برنجی به واحد خارجی و واحد داخلی متصل کرد ابتدا مهره را داخل لوله قرار داده و با استفاده از دستگاه پرچ کن لبه لوله مسی باید به سمت بیرون خم داده شده تا اتصال پر قدرتی ایجاد شود و طول محل خم داده شده باید متناسب با قطر لوله باشد پرچ لوله اتصالی قوی ایجاد می کند که در اکثر مواقع تا پایان طول عمر کولر گازی دوام آورده و هیچ نشتی پیدا نمی کنند  باید به این نکته نیز توجه کرد که اتصال مهره باید به اندازه مناسب سفت شود در صورتی که بیش از حد این اتصال مهره برنجی سفت شود لوله از محل خم شدن پرچ نازک شده و یا بریده می شود در مواقعی که مهره برنجی بیش از حد سفت شده باشد و لوله نازک شده باشد در برخی از مواقع بعد از مدتی کارکرد کولر گازی در اثر تغییرات دمایی و لرزش ناشی از کارکرد لوله نشتی پیدا می کند و گاز مبرد از آن خارج می شود  همیشه بعد از نصب لوله های رابط به واحد خارجی و واحد داخلی قبل از باز کردن گاز مبرد لوله ها را با استفاده از گاز ازت شستشو دهید و از نداشتن نشتی مطمئن شوید در مرحله بعد با استفاده از پمپ وکیوم تمامی گاز و هوای داخل لوله های رابط باید خارج شود در صورتی که هوای لوله های رابط به خوبی خارج نشود در عملکرد کولر گازی بسیار تاثیرگذار بوده و حتی نیاز به تخلیه و جایگزینی گاز مبرد می شود