مخزن شستشوی سیکل تبرید  مخزن فلاشینگ  مخزن شستشو سیکل تبرید مخزن فلاشینگ سیستم تبرید برای تمیز کردن تمام سیستم های تهویه مطبوع و سایر سیستم ها مانند لوله های کولر خودرو کندانسورها اواپراتورها لوله های سوخت و لوله های یخچالکولر خانگی مناسب است هنگام تعویض کمپرسور AC معیوب مهم است که اطمینان حاصل شود که تمام زباله های موجود در سیستم پاک شده است مجموعه مخزن شستشوی سیکل تبرید AC می تواند به حذف سریع و کارآمد روغن و زباله های قدیمی یخچال قبل از تعویض کمپرسور یا مقاوم سازی سیستم کمک کند  شیر اطمینان یا سوپاپ کاهش فشار مخزن فلاشینگ دارای شیر تنظیم فشار و شیر کاهش دهنده است مجموعه مخزن فلاشینگ AC مجهز به دریچه کاهش فشار است شما می توانید مقدار فشار را با توجه به نیاز خود تنظیم کنید فقط از یک آچار شش ضلعی  آلن شماره 4 استفاده کنید تا شیر فشار را برای افزایش فشار هوا سفت کنید و برای کاهش فشار هوا آن را شل کنید هنگامی که فشار از 215psi حدود 15 کیلوگرم فراتر رفت فشار به طور خودکار آزاد می شود و ایمنی شما را تضمین می کند توجه فشار کاری از 150PSI تجاوز نکنید  فشار سنج یا گیج فشار مخزن فلاشینگ سیکل تبرید مجهز به یک فشارسنج قابل خواندن برای نظارت بر فشار در بطری در زمان واقعی است فشار سنج میزان فشار دار مخزن را نشان میدهد و ایمنی کار را تضمین می کند مخزن فلاش AC به گونه ای طراحی شده است که با هر ماده شستشوی تهویه مطبوع سبک وزن کار کند  سر اسپری مخزن شستشو سر اسپری دارای یک نازل لاستیکی مخروطی است که می تواند دهانه لوله را ببندد و از پاشش حلال به عقب جلوگیری کند برای جلوگیری از زنگ زدگی سطح سر اسپری آبکاری شده است  بطری مخزن شستشوی سیکل تبرید بطری بصورت یکپارچه بدون هیچ جوشکاری از فولاد ضد زنگ ارتقا یافته و ضخیم شده ساخته شده است که نشتی و مقاوم در برابر فشار بالا و خوردگی است مخزن شستشو از یک لوله فولادی به جای یک لوله پلاستیکی استفاده می کند لوله پلاستیکی تا می شود و هیچ جریانی ایجاد نمی کند در حالی که لوله فولادی اجازه می دهد تا مایع به آرامی به بیرون جریان یابد توجه مبرد و مایع تمیز کننده شامل نمی شود  قلاب آویز مخزن شستشو سیکل تبرید مخزن فلاشینگ مجهز به قلابی است که به شما این امکان را می دهد که بطری را بدون نگه داشتن همیشه آن را روی ماشین آویزان کنید  شلنگ مخزن فلاشینگ مخزن فلاشینگ همچنین مجهز به یک شلنگ بلند 90سانتی است حداکثر فشار کاری شلنگ 600PSI و فشار ترکیدگی آن تا 3000PSI می باشد  عملکرد آسان فقط مخزن شستشو را با حلال سبک وزن AC پر کنید و شپس به کمپرسور هوای خود وصل کنید و سپس از هوای کارگاه برای فشار دادن و شستشوی روغن قدیمی باقی مانده مبرد و کثیفی استفاده کنید  نحوه استفاده از مخزن شستشوی سیکل تبرید  مخزن فلاشینگ  1 اگر داخل سیستم تبرید مبرد وجود دارد ابتدا مبرد را به صورت صحیح ریکاوری کرده و یا تخلیه نمایید  2 قسمت های مختلف سیستم تبرید مورد نظر را توسط جوش هوا  گاز  و یا لوله بر جدا کنید  3 قطعاتی همچون کمپرسور و آکومولاتور و رسیور و شیرهای برقی و شیرهای یکطرفه و شیرهای دستی و هر قطعه ای که در برخورد با محلول شوینده سیکل می تواند از بین برود و یا محلول در داخل آن باقی بماند را جدا نمایید  4 قبل از شروع به کار از وسایل حفاظتی از قبیل عینک محافظ و دستکش و ماسک استفاده کنید  5 محلول شستشوی سیکل تبریدمحلول فلاشینگ را در داخل مخزن فلاشینگ ریخته و درب آن را ببندید  6 فشار کپسول ازت را از طریق ریگلاتور بر روی فشار 10 بار 145PSI تنظیم می کنیم  7 از طریق شلنگ رابط کپسول گاز ازت را به مخزن فلاشینگ نیم لیتری و خروجی مخزن را به قسمتی از سیکل که نیاز به شستشو و پاکسازی دارد متصل نمایید  8 شیر مخزن و یا اهرم شیر خروجی را فشار دهید تا فشار ازت وارد مخزن شده و محلول شستشوی سیکل تبرید وارد لوله ها شود   9 قسمت خروجی را بررسی نمایید تا محلول کاملا از لوله ها خارج شود  10 این پروسه را تا زمانی ادامه دهید تا مطمئن شوید داخل لوله ها از هرگونه آلودگی پاکسازی شده است  11 سپس مخزن فلاشینگ نیم لیتری را جدا نموده و شلنگ خروجی ازت را مستقیما به سیستم متصل نمایید تا داخل سیکل کاملا خشک گردد  12 این کار را برای هر قسمتی از سیکل که نیاز به پاکسازی دارد انجام دهید  13 حالا می توانید قسمت های مختلف سیستم تبرید را مونتاژ و پس از وکیوم کامل شارژ گاز نمایید  نقش ازت در  شستشوی سیستم های برودتی قبل از استفاده از سیال شستشو دهنده ابتدا سیستم را توسط فشار ازت تمیز کنیم  با جریان پرفشار ازت در لوله ها مواد خارجی آلوده کننده با فشار ازت تا مقداری خارج شده و باعث می شود  که سیال شستشو دهنده بهتر با آلودگی های چسبیده به دیواره لوله ها تماس پیدا کرده و شستشو بهتر انجام شود  به خواص شیمیایی ماده شستشو دهنده توجه شود  ممکن است با بعضی از مصالح سیستم سازگاری نداشته و باعث ایجاد خوردگی و پوسیدگی شود   همچنین به طبقه بندی ایمنی مبرد شستشو دهنده توجه شود  سیالات شستشو دهنده ممکن است تا حدی سمی و قابل اشتعال باشند موارد ایمنی مراعات شود  لوله های با طول بیشتر از 15 متر بهتر است بریده شده و به طول کوتاهتری دربیاید  سیال شستشو دهنده در لوله های کوتاهتر فشار بیشتری داشته و بهتر شستشو می دهد   نقش مبرد 141B در  شستشوی سیستم های برودتی سیال شستشو دهنده زمانی به خوبی آلودگی ها را پاک می کند که با فشار بالا و به آرامی در لوله ها حرکت کند  از تخلیه سریع سیال از سر دیگر لوله باید خودداری شود  به همین دلیل زمانی که از یک سر لوله سیال را وارد میکنیم  سر دیگر لوله را مقداری تنگ کرده تا سیال شستشو دهنده با سرعت تخلیه نشود و همچنین فشار بیشتری در لوله ها ایجاد شود  در سیستم های تهویه مطبوع که سیستم دوتکه و اواپراتور در داخل فضای مسکونی است  سعی شستشوی سیستم های برودتی را  طوری انجام دهید که سیال شستشو دهنده از اتاق وارد و به محیط