دستگاه کنترل کننده ولتاژ ترایاک معرفی دستگاه کنترل کننده ولتاژ ترایاک برای کنترل ولتاژ خروجی ترایاک ها و یا دیمر به کار می رود که می تواند به سه حالت مختلف مورد استفاده قرار گیرد کنترل به صورت دستی در بازه 0100  کنترل به صورت ورودی آنالوگ ولتاژ در محدوده 10V0 و یا جریان در محدوده 420 mA توسط سنسور ها و یا کنترلرهای صنعتی  مشخصات  دارای سیستم میکروپروسسوری با سرعت و دقت بالا  امکان کنترل با انواع سنسورهای ولتاژ و جریان  امکان کنترل با کنترلرهای صنعتی  دقت بالا در خواندن مقادیر دریافتی در حدود 01  حفاظت در برابراضافه ولتاژ  حفاظت در برابر پلاریته معکوس  دارای سه حالت کنترل  حفظ اطلاعات داده شده در زمان قطع تغذیه  دارای نمایشگر سون سگمنتی با طول عمر بالا  امکان اتصال مستقیم به مصرف کننده هایی که قابلیت دیمینگ شدن دارند لامپ المنت  موتور های AC  قابلیت نصب بر روی ریل صنعتی  ولتاژ تغذیه  24VDC  محدوده ولتاژی قابل استفاده برای کنترل  240VAC  خروجی دیمینگ شده  5VAC240VAC  توان خروجی  500W  کارایی در محدوده دمایی  65  20  کارایی در محدوده رطوبتی  ٪70  نوع ترمینال  Phoenix 508 mm  جنس بدنه  ABS  اندازه بدنه  87mm36mm  نحوه استفاده  برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا تغذیه دستگاه را وصل نمایید ولتاژکاری دستگاه 24 VDC میباشد که باید به پین های VCCو GND وصل کنید برای وارد شدن به منو تنظیمات کلید های S1 و S2 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید در صورتی که کلیدی در مدت زمان 15 ثانیه فشرده نشود دستگاه از مد تنظیمات خارج شده و با برنامه ریزی قبلی ادامه خواهد داد از کلید S1 به عنوان تایید و از S2 برای تغییر وضعیت استفاده نمایید  P1 حالت کار به صورت دستی  P2 حالت کار به صورت اتصال سنسور ولتاژ یا کنترلر صنعتی 010 V  P3 حالت کار به صورت اتصال سنسور جریان یا کنترلر صنعتی 420 mA P1  برای استفاده در حالت دستی بعد از انتخاب کردن مد P1 کلید S1 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید نشانگر کوچک نمایشگر روشن خواهد شد که در این حالت از کلید S1 به عنوان افزایش و از S2 به عنوان کاهش مقدار نمایش داده شده استفاده خواهد شد در بازه 0100  در صورتی که کلیدی به مدت 7 ثانیه فشرده نشود مقدار تنظیم شده ذخیره خواهد شد و نشانگر کوچک نیز خاموش خواهد شد P2  در صورت انتخاب کردن مد P2 با تغییر 01 V 1  تغییر در بازه 0100  خواهد بود P3  در صورت انتخاب کردن مد P3 با تغییر 1 mA 62  تغییر در بازه 0100  خواهد بود توجه داشته باشید که بر روی نمایشگر فقط عددی در بازه 0100  نمایش داده می شود و نسبت درصد بندی به ولتاژ خروجی بدین شرح خواهد بود  ولتاژ خروجی  عدد رو نمایشگر  ولتاژ ورودی100 به طور مثال عدد روی نمایشگر 25  را نمایش میدهد و ولتاژ ورودی 230 VAC است در این صورت 25   230 VAC100 ولتاژ خروجی برابر با 57 VAC خواهد بود لازم به ذکر است که ولتاژ خروجی در بارهای سلفی یا مقاومتی متفاوت خواهد بود در قسمت پایینی دستگاه یک ترمینال چهار پین وجود دارد که نام هر یک از پین ها مشخص شده است و به ترتیب VCC  GND  V  I میباشد   VCC پین اتصال  تغذیه  GND پین اتصال  یا همان گراند تغذیه  V ورودی آنالوگ ولتاژ  I ورودی آنالوگ جریان توجه  GND سنسور و یا کنترلر صنعتی در زمان استفاده باید با GND دستگاه مشترک شوند در قسمت بالایی دستگاه نیز همچنان یک ترمینال چهار پین وجود دارد  که نام هر یک از پین ها به ترتیب Pin  N  N  Po میباشد  Pin ا