دستگاه آنالوگ کنترلر معرفی آنالوگ کنترلر دستگاهی مناسب برای مبدل خروجی سنسورهای آنالوگ 0V10V و 4mA20mA به خروجی رله است به گونه ای که با تنظیم کردن مقدار ورودی بر روی نمایشگر زمانی که مقدار ورودی با مقدار تنظیمی برابر باشد خروجی فعال خواهد شداین دستگاه در دو مد کاری LE1 و LE2 قابل اجرا است  مشخصات  دارای سیستم میکروپروسسوری با سرعت و دقت بالا  امکان اتصال انواع سنسورهای ولتاژ و جریان  دقت بالا در خواندن مقادیر دریافتی از سنسور ها در حدود 01  حفاظت در برابر اضافه ولتاژ  حفظ اطلاعات داده شده در زمان قطع تغذیه  دارای نمایشگر سون سگمنتی با طول عمر بالا  قابلیت نصب بر روی ریل صنعتی  حفاظت از پلاریته معکوس تغذیه  ولتاژ تغذیه  24VDC  رله  10A  کارایی در محدوده دمایی  65  20  کارایی در محدوده رطوبتی  ٪70  نوع ترمینال  Phoenix 508 mm  جنس بدنه  ABS  اندازه بدنه  87mm36mm  نحوه استفاده  برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا تغذیه دستگاه را وصل نمایید ٬ ولتاژکاری دستگاه 24VDC میباشد که باید به پین های VCCو GND متصل شود  توجه داشته باشید که نمایشگر مقدار خروجی سنسور را نمایش میدهد برای وارد شدن به مد تنظیمات ولتاژ کلید S1 و یا برای وارد شدن به مد تنظیمات جریان کلید S2 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید در صورتی که کلیدی در مدت زمان 15 ثانیه فشرده نشود دستگاه از مد تنظیمات خارج شده و با برنامه ریزی قبلی ادامه خواهد داد  بعد از وارد شدن به منو تنظیمات از کلید S1 به عنوان تایید و از S2 برای تغییر وضعیت استفاده نمایید مد LE1  زمانی که مقدار ورودی دستگاه با مقدار تنظیمی برابر یا بزرگتر باشد خروجی فعال خواهد شد مد LE2  در این مد شما باید در مرحله اول حد پایین و در مرحله دوم حد بالا را تنظیم کنید  اگر مقدار تنظیمی حد پایین بزرگتر از حد بالا باشد   E با این ارور مواجه خواهید شد ٬ که باید از اول تنظیمات دستگاه را وارد کنید در این مد زمانی که ورودی دستگاه برابر یا بزرگتر از حد بالا باشد خروجی فعال خواهد شد و زمانی که ورودی دستگاه برابر یا کوچکتر از حد پایین باشد خروجی دستگاه غیر فعال خواهد شد در صورتی که تنظیمات به درستی وارد شده باشد در مرحله آخر نمایشگر    را نشان میدهد در صورت فعال شدن خروجی یک نشانگر چشمک زن به منظور فعال بودن خروجی فعال میشود به عنوان مثال  شما از یک سنسور دمای آنالوگ با خروجی ولتاژ استفاده میکنید میخواهیم زمانی که خروجی سنسور دما به 68 ولت رسید فن تهویه هوا شروع به کار کرده و زمانی که خروجی سنسور دما به 45 ولت برسد فن تهویه هوا خاموش شود حال برای تنظیم کردن دستگاه  1  کلید S1 را به مدت 3 ثانیه نگه دارید 2  از کلید S2 برای تغییر منو به LE2 استفاده نمایید 3  زمانی که LE2 نمایش داده شد از کلید S1 به عنوان تایید استفاده کنید 4  حال باید توسط کلید S2 حد پایین خود را تنظیم کنید 45 ولت 5  سپس کلید S1 را به عنوان تایید فشار دهید 6  حد بالای دستگاه را تنظیم کنید 68 ولت 7  و با زدن کلید S1 برنامه شما ذخیره خواهد شد    توجه  برای یک دستگاه نمیتوان به صورت همزمان از دو سنسور استفاده نمود  در قسمت پایینی دستگاه یک ترمینال چهار پین وجود دارد که نام هر یک از پین ها مشخص شده است که به ترتیب VCC  GND  V  I میباشد  VCC پین اتصال  تغذیه  GND پین اتصال  یا همان گراند تغذیه  V اتصال سنسور ولتاژ  I اتصال سنسور جریان توجه GND سنسورها در زمان استفاده باید با GND دستگاه مشترک شوند در قسمت بالایی دستگاه نیز