پمپ سانتریفیوژ زمینی استیلXZS 50  32160  22 پمپ های سانتریفیوژ پرکاربردترین مدل پمپ ها در دنیا می باشند و امروزه با پیشرفت تکنولوژی انواع مختلفی از این پمپ ها در شرکت های سازنده تولید می گردند پمپ های سانتریفیوژ استنلس استیل مدل XZS لیو از جمله پمپ هایی سانتریفیوژ شفت مستقیم و دارای فلچ می باشند که با توجه به مدل های گوناگون و کیفیت ساخت بالا در بسیاری صنایع جایگاه ویژه ای دارند  این پمپ ها برای پمپاژ سیالات رقیق غیر قابل اشتعال و انفجار و فاقد ذرات جامد و فیبرها استفاده می شوند و در صنایع مختلفی از قبیل فیلتراسیون وانتقال در سیستم های تامین آب تامین فشار آب مناطق و خطوط لوله اصلی سیستم های شستشو تغذیه دیگ بخار سیستم های خنک کاری تهویه مطبوع انتقال اسید ها و بازهای رقیق در صورت استفاده برای سیالاتی که دارای خورندگی می باشند نیاز به تاییدیه کتبی بخش فنی این شرکت می باشد سیستم های تقطیر جداسازها استخرهای شنا آبیاری کشاورزی صنعت پتروشیمی صنایع دارویی صنایع غذایی و بهداشتی و بسیاری مصارف دیگر کاربرد دارند  پمپ های XZS توسط فلنچ به خط لوله متصل می گردند و قطر دهانه خروجی آنها از 125 الی 3 اینچ و قطر دهانه ورودی از 2 الی 4 اینچ در مدل های مختلف متفاوت می باشد این پمپ ها قادر به پمپاژ سیالات با دمای 15 الی 80 درجه سانتیگراد می باشند و حداکثر ارتفاع هد 58 متر و حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت دارند  توان موتور الکتریکی در پمپ های XZS در محدوده 11 الی 22 کیلو وات 15 الی 30 اسب بخار می باشد و موتور الکتریکی آن ها دارای کلاس عایق حرارتی F و کلاس حفاظت محیطی IP55 می باشد  کلیه قطعات در تماس با سیال از جمله بدنه پمپ پروانه از نوع بسته شفت و درپوش پشتی پمپ از استنلس استیل 304 یا بنا به درخواست مشتری از استنلس استیل 316 ساخته شده اند  پمپ های سانتریفیوژ استنلس استیل XZS به دلیل کیفیت و تکنولوژی ساخت بالا قطر بدنه مناسب و عملکرد مطمئن از برترین پمپ های استنلس استیل بازار پمپ می باشند که از نظر کیفیت کاملا با محصولات اروپایی برابری کرده و باتوجه به گارانتی ارائه شده توسط این شرکت محصولی کاملا قابل اعتماد و همچنین گزینه اقتصادی تری در تامین تعمیر و نگهداری نسبت این محصولات می باشند  سایر حداکثر ارتفاعهد M	037 حداکثر آبدهیدبیM3H	020 حداکثردمای سیال درجه سانتی گراد	80درجه سانتی گراد حداقل دمای سیالدرجه سانتی گراد	15 حداکثر عمق غوطه وری M	 سیال قابل پمپ	 دور موتور rpm	2950 قطر دهانه ورودی INCH	2 قطر دهانه خروجی INCH	14 1 جنس بدنه پمپ	استنلس استیل ASISI304304 جنس سیم پیج	مس جنس پروانه	استنلس استیل 304 AISI304 جنس شفت	استنلس استیل 304 AISI304 وزن با جعبه kg	30 کاربرد 1	صنعتی توان HP	003 توان KW	0022 شدت جریان A	 فرکانس	 فاز	سه فاز طول سیم m	 زمان کارکرد در نصف توان	 ولتاژ کاری V	380 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور	F کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور	IP55