ترموستات جداری هانیول مدل L641B ترموستات جداری هانیول Honeywell مدل L641B جهت فرمان به پمپ سیرکوله موتورخانه بر روی لوله برگشت آبگرم به دیگ بسته شده و با فرمان به آن عمل قطع و وصلی را در رنج دمایی 50 الی 95 درجه سانتیگراد انجام می دهد نحوه کار ترموستات های جداری از طریق یک سنسور صفحه ای بوده که به پشت دستگاه متصل شده و در تماس با لوله پس از پمپ دمای آب را اندازه گیری نموده و با پایین آمدن این دما نسبت به درجه ترموستات عمل راه اندازی پمپ سیرکوله را انجام می دهد سنسور ترموستات جداری هانیول L641B1012 از نوع بی متال می باشد این دستگاه قابلیت ارسال فرمان های تک مرحله ای OnOff جهت مصارف گرمایشی را دارد برق تغذیه این مدل 220 ولت بوده و حداکثر جریان خروجی آن 10 آمپر می باشد